 Ciao a tutti, io sono Paolo Sandri con Stimicro Electronics e oggi parlo di data center power delivery. Data centers e computing cloud sono diventando più e più potente, necessario adattare l'esercito di potenza e densità di potenza che riflessa in un migliore tasso di TCO con un'importante implicazione sull'environmento e l'energia. Ci vediamo in questa presentazione un esempio di ST complete power delivery da AC to point of load usato in un'applicazione tipica di servo. Il sistema che sto mostrando qui è un esempio di un servo montando il train di power delivery da AC to point of load. L'efficienza overall è above 90% e usa un ST state 48V-12V topologies e un'innovative 12V to point of load multi-phase architecture. Il sistema è composto da tre blocche principali, il primo è l'AC to DC converter usato in un PFC freddo da un converter rasonante di LLC per generare il 48V DC, il secondo è un converter DC DC per l'intermediato bus IBC convertendo 48V down to 12V regulated or unregulated and the third final stage is the DC to point of load converter implemented using a digital multi-phase architecture controller plus ST smart power stage. Il sistema complete power delivery è visto qui e we can identify three main blocks on the left the AC to DC 500W PFC plus LLC delivering a peak efficiency of 96.8% and using the following key components from ST L6984, PM8834, Viper013H e STM32F. Il secondo staggio è la STB, ST back converting the 48V to a regulated 12V with 98.3% of peak efficiency and a power capability up to 3.2 kW thanks to the four cells interleaved topology. Key ST components for digital topology are the PM6779 digital controller and the STPRDC02 dual half bridge drivers. Last stage is the multi-phase digital converter that converts the 12V input to the 1.8V for the CPU with a full set of power management features such as phase shading, PID on the fly etc. Main ST components for this stage are the PM6779 digital controller and the PM78080 amp power stage. Allora, in this video I'm going to present the complete power compression chain that from the AC mains provides the supply voltage for the CPU in a server application. Let's start from the power supply 48V DC output. This power supply here is implemented with a microcontroller STM32F334 and it has the first stage, which is a power factor collector stage, implemented with a semi-bridge topology, working in a continuous conduction mode and running at 60 kHz, providing the 400V DC bus from where the next stage, which is the resonant LLC converter running at 130 kHz, provides the 48V DC output. The overall efficiency of this power supply is 96.8% at the 230V DC input and it is compliant with the mains requirement in terms of THD and power factor. Let's move here now to the next stage. Here we have what we call intermitted bus converter, implemented in a ST back topology, which is a ST patent topology, where the main idea is to have the two back converter connected in series at the input and take advantage of using the lower voltage MOSFET technology and then connect them in parallel at the output to have a reduced current ripple. Plus, as you can see here in the board, we have four cells, so each cell is a single stage converter, then the controller is able to control four cells in parallel to achieve higher power. In this case, the board is capable of delivering up to 3.2 kW, even though in this system chain connection we are only running at 600W power. Let us see now the last stage, which is a multi-phase back converter stage, which finally provides the voltage for CPUs, GPUs or GPUs. The tower, the big tower here is the Intel VTT tool, which is emulating the load and the power consumption from CPUs, e che è anche imparando comunicazioni attraverso il bus VTT e il VTM6779, richiestando la necessità di potere in un momento specifico. Il VTT tool è interface con il PC, e attraverso il PC è possibile imparare diversi test. Il più importante test è la testa di trance in response, che è stata presentata qui in la foto. Qui abbiamo un po' di testa di trance, da 50 MHz a 110 MHz, e con questo concluderemo la presentazione del video. Grazie per aver guardato. Questo è un summaro di quello che abbiamo visto oggi, un sistema di sviluppo per applicazioni di servizio, composta da tre blocche fondamentali. Il primo è l'AC2DC-PFC e l'LC Converter, con una efficacia di 96,8%. La seconda fase, l'AC2DC Conversion, da 48V a 12V regolata, usando l'innovative ST patente ST Back Topology. L'ultimo, l'ac2DC Conversion, usando l'innovative ST Multiface Digital Architecture e le strade di efficacia più efficace. Grazie per l'attenzione, e per riuscire a visitare il website ST per informazioni addizionali su Data Center Power Delivery.