 Schön, dass jetzt trotz der Abendessenzeit anfängen, doch wieder einige gekommen sind zu diesem Thema. Ich denke, den meisten sagt das CCC Camp etwas, den meisten nehm ich an, oder? Okay. Ja, und wer da gewesen ist, weiß, wie das mit den Diesel-Aggregatoren gewesen ist und ganz viele haben sich immer die Frage gestellt, geht das nicht besser? Und RfGuy, der sich gleich selbst ein bisschen was mal vorstellt, erzählt euch dann, ja, geht es besser oder nicht? Genau, ich weiß mich noch kennen, mein Nickname ist RfGuy. Normalerweise laufe ich in irgendwelchen Nähe und Klamotten Veranstaltungen rum, baue irgendwelchen Strom- und Funkzeug auf. Sind jetzt auch seit über zehn Jahren mit dem Stromteam, im C3 Rock Team, C3 Power haben auch schon das andere elektronische System zerlegt. Dem ist auch zum Kongress wieder was Hübsches geben, da haben wir schon wieder was in der Pipeline, schon mal einen kleinen Teaser. Und ja, es gab halt immer die Diskussionen auch im Vorfeld Diesel-Generatoren, auch in der jetzigen Zeit, wo man ja eigentlich von fossilen Energien weg will, was kann man tun? Also habe ich da mal irgendwie in einer geistigen Umachtung diesen Vortrag eingereicht und habe mich gestern Morgen um zehn vor sieben in den Zug gesetzt von München und war ja noch aufbohrend, war hier bis vor Kurzem. Man hat festgestellt, ich habe einen Anfängerfehler begangen und im Frapp den Tag eins nicht blockiert, mit nicht anwesend. Deshalb, es sind 20 Folien geworden, sie sind auch diesmal immerhin eine Stunde vorher fertig gewesen. Besser als mein letzter Talk. Also soll es halt einfach mal ein bisschen illustrieren und es geht einfach mal um auch mal generell aufzuzeigen, was eigentlich bei einem solch großen Event. Wir reden da von fünf bis sechs tausend Besucher. Ich weiß es auch nicht, die Aktivizeilenzahl, 15 Mal ist, glaube ich, zugelassen 5.500. Wir werden vermutlich im selben Bereich liegen. Und wer schon auf dem Camp war, ist ja hier die schönen T-Shirts, sehr schön. Der weiß halt auch, wie schwierig dieses Gelände ist. Wir haben gerade in Mildenberg, es waren ja mehrere Diskussionen und Gelände zur Auswahl. Es war noch das bekane, es war noch das Duschengelände und es war ein Bitterfeld noch. Es ist dann die Entscheidung, wenn wir Orga-Team gefallen, dass es halt wieder Mildenberg wird. Die Entscheidung ist so und das Gelände hat einen absoluten Charme. Ich finde es also vom Gelände her supergeil, einfach dieser Ziegleihpark, weil das schon erlebt hat. Das ist einfach ein tolles Gelände, was man toll bespielen kann. Was man mit Kunst, Mitlicht, mit Klettern, wirklich alles mit Bahn fahren, auch für Kinder ein tolles Gelände. Das Gelände hat ein paar mal sieben Nachteile. Wir müssen einmal das Knock 3 Kilometer Glasfaser vom nächsten Mast runterwerfen. Die Telekom stellt den E-Mast auf und für dieses ganze Gelände, inklusive der Häuser, der Marina gibt es dort einen Transformator. Es sind glaube 400 KW, was es da gibt und es liegt eine Mittelspannungsleitung, die noch aus DDR-Zeiten spannend. Also irgendwie 35 Quadrat, glaube 10 oder 20 KV Laufender hin und diese Leitung ist halt voll ausgelastet. Also das ist auch technisch nicht möglich, vom EVU da was zu bekommen. Wir haben natürlich das schon vor acht Jahren nachgefragt. Wir haben es vor vier Jahren nochmal nachgefragt und es hat sich an der Situation nicht geändert. Was haben wir eigentlich überhaupt für Anforderungen an so einem Veranstaltungsgelände? Wir haben einmal eine technische Betriebssicherheit zu stellen. Wir haben eine Großveranstaltung, wo wir natürlich in die entsprechende ländstädtliche, staatliche Veranstaltungsordnung halten muss. Da hat jedes Bundesland was Eigenes. Da müssen wir uns an das Land Brandenburg halten und da gibt es halt auch Auflagen, die wir einhalten müssen. Wir haben die technische Betriebssicherheit sicherzustellen. Wir haben einen Personenschutz sicherzustellen. Wir müssen für Auswahlsicherheit kritischer Infrastruktur sorgen. Wir haben eine Wasserversorgung, eine Abwasserversorgung, die auf Pumpen angewiesen ist. Da muss ich nochmal vorstellen, wenn die Abwasserversorgung ausfällt, wie schnell das zu einem Problem kommen kann. Und wir haben eine Wegebeleuchtung. Wir müssen das Kommunikationsnetz sicherstellen. Das Internet sollte halt auch nicht ausfallen und so was. Und wir müssen eine skalierbare Energieversorgung haben. Wir haben es natürlich 2015 und 2019. In 2019 gibt es einen Vortrag, der ist am Ende das auch nochmal verlinkt. Wo wir das letzte Camp exakt gemonitort haben, sich 99 Prozent aller Verbrauchstellen, was wir überhaupt, wo für Energie entnommen haben. Das waren, glaube ich, 2015 eine Peakleistung von 700 kW. Und ich glaube, 19 mal als 1 oder 1,2 kW. Ich weiß auswendig nicht mehr, was wir an Peakleistung überhaupt haben. Das heißt, wir sind schon beim Dreifachen des, was überhaupt theoretisch auf diesem ganzen Gelände dort ist. Und natürlich müssen wir auch auch den Mehrverbrauch haben. Wir können es da ungefähr skanieren. Wenn ich das Diesel benutze, okay, da muss ich halt eventuell den Tanklaster mit dem Diesel einen Tag vorher bestellen. Ein Feststromanschluss, dann weiß ja, kann ich was ich 120 A entnehmen. Die kann ich da aber auch dauerhaft entnehmen. Ich bin nicht limitiert. Solage ist halt so, ein riesen Aspekt ist das Wetter. Also, man muss auch aufpassen, was da immer steht. Da steht dann 28 kW Peakleistung an so ein Solarsystem. Das heißt, die Sonne steht senkrecht drüber bei klaren Himmel im Sommer. Dann erreiche ich da 28 kW. Allein an der bedeckte Himmel schwächt den Solartrag massiv. Das muss man einfach sagen, das ist halt schwierig skalierbar. Das ist halt bei regenerativen Energien schwierig. Windkraft fällt da einfach raus, weil wir können da ja kein Windkraft aufbauen. Und da kann ja auch mal sein, dass da eine Flute herrscht. Aber die Möglichkeiten, die wir haben, sind da sehr begrenzt. Jetzt nochmal behördliche Auflagen. Wir haben detaillierte Veranstaltungsgenehmigungen. Das heißt, die Behörden schreiben uns auch vor, was für Infrastruktur vorhalten müssen, wie viele Toiletten wir vorhalten müssen, wie viele restliche sanitäre Anlagen. Wir haben Begrenzungen, da geht es relativ. Wir lassen da schon Container anliefern. Aber teilweise hat man auch bei anderen Anveranstaltungen, je nachdem, wo die sind, kann ich da aber mit 40 Schoner einfahren. Was kann ich an dem Material überhaupt auf das Gelände bringen? Eventuell ist eine Brücke da, da komme ich gleich nur mit 7,5 Tonnen drüber. Dann wird schon schwierig, da ein großes Aggregat draufzukriegen. Mildenberg ist sehr schwierig, was die Wasserversorgung betrifft. Wir haben eine Frischwasserleitung, die wir natürlich mit den anderen Anwohnern auch noch Wasser lassen. Und es ist so, dass wir über Nacht so Frischwassersäcke im Prinzip auffüllen, dass wir das Wasser über Nacht zwischenspeichern, dass wir überhaupt genug Trinkwasser für alle Besucher haben. Mit dem Abwasser ist das Gleiche. Wir haben, ich weiß, auf die Leute, die schon da waren, gesehen haben. Und unter dem Ende, quasi, ist man vorbeigefahren, hatten wir riesige Abwassersäcke, weil die Abwasserleitung auch vom Querschnitt begrenzt war. Und wir mussten dieses auch noch mal mit dem Tanklaste quasi wegfahren. Also, wie gesagt, das Gelände ist in diesem Fall alles andere als optimal, da eine Großveranstaltung zu machen. Wir müssen eine Sicherheitsbeleuchtung machen. Das heißt, Vortragszelle brauchen eine Lolausgangsbeleuchtung. Und die Fluchtwege, also Verkehrswege, die als Fluchtweg im Veranstaltungsgremien ausgegießen sind, müssen eine Wegebeleuchtung haben. Das müssen wir einfach vorhalten. Und natürlich kritische Kommunikationen, Funk, Deck oder sowas, obwohl das das Unproblematischste ist, um in Betriebsfunk auch euch zu erhalten erreichen, ist tatsächlich wirklich ein Paragruß. Jetzt haben wir das Problem, wir haben eine relativ große Fläche. Und wir haben in Deutschland Niederspannung bis 1000 Volt. Wir haben ein 230-400 Volt Netz. Und wir müssen in dem Fall auch sicherstellen, dass wir dort auch die entsprechende elektrotechnische Sicherheit machen. Das größte Problem, was wir tatsächlich haben, ist die Leitungslänge. Wir müssen mit jeder Ebene, also jeder Absicherungsebene, sicherstellen, dass in einem Kurzschlussfall, das kann ja was ich, kann jemand mit einem Tab-Sporten an so ein Kabel kommen, es kann irgendwas drauffallen, dass der Kurzschlussschutzgewehr ist. Die Gefahr beim Kurzschluss ist halt, dass ein Lichtbogen entstehen kann, dass hohe Ströme fließen, Leitungen überlastet werden können. Und wenn ich zum Beispiel zu eine lange Leitungslänge habe, löst der Leitungsschutz in der Aus, wir haben in so einem normalen Sicherungsautomat, nennt sich Leistungsschutzschalter, haben wir zwei Auslöser. Wir haben einen magnetischen Auslöser, das ist dieser Kurzschlussschutzauslöser und wir haben einen thermischen Auslöser. Also ich kann zum Beispiel einen handelsüblichen B16 Sicherungsautomat, da kann ich auch mal 4 kW dranhängen. Das macht ja schon, je nachdem, wie viel ich es überlastet, schon ein paar Minuten. Im Kurzschlussfall fließt aber so ein hoher Strom, dass dann halt Leitungen relativ schnell überlastet werden, heiß werden, Isolierung kann zu schmelzen. Beginnen. Und das ist unser Problem. Das müssen wir auf jeder Absicherungsebene einhalten. Also wir haben jetzt auch hier gestern zum Beispiel, haben wir jetzt hier zur Küche draußen oder zum Waffelzelt. Dann haben wir gemessen. Wir haben da unten eine 100 Ampere Absicherung und wir haben gemessen. Wir haben einen Schleifenwiderstand von 0,28 ohm und ein Auslösestrom von 816 Ampere. Das reicht gerade so. Weil das sind schon da mit dem 35 Grad Rad aus der Garage oder unten raus. Das sind schon so 40 Meter oder sowas. Genauso die dreinsicht Ampere Leitung, die es zum Waffelzelt rausgeht, da haben wir etwa dasselbe gemessen. Das ist eine dreinsichtige Leitung. Man muss da schon sehr aufpassen, dass wir das einhalten. Auch bei solchen Veranstaltungen gab es im letzten Jahr im Rollerncamp auch noch mal Diskussion vor Ort. Da war ich auch im Stromteam. Wir messen mittlerweile jegliche Installationen auf so einer Veranstaltung. Und und natürlich wir müssen auch die Aufbau-Situationen. Wir kriegen eine Village-Planung. Da reichen die Villages ein, was sie an Verbraucher haben wollen. Wir versuchen das natürlich im Vorfeld aus Erfahrungswerten. Was was ich ein Chaos West oder ein Singularity Village oder die Berliner im Prinzip, was sie so im Endefall anmelden. Dann kriegen wir noch mal rechtzeitig die Meldung ein. Das muss alles eingeplant werden und muss entsprechend versorgt werden. Faktoren bei der Netzplanung. Was ist das verfügbare Material? Was kriege ich überhaupt? Es ist gerade so in diesem Jahr, es ist Corona ist im Prinzip vorbei. Also was Veranstaltungen betrifft. Alle wollen Material haben. Was man muss wirklich gucken, was bekomme ich überhaupt noch? Jetzt fahren alle Veranstaltungen wieder hoch. Jeder bestellt, ich will haben, ich will haben. Erst mal, was kann ich über ein Material überhaupt bestellen? Was kriege ich denn überhaupt noch? Kriege ich überhaupt Kabel entsprechend der Querschnitte? Die Kosten müssen natürlich auch eingeplant werden. Wir wollen natürlich auch das Kempticket ist massiv teurer geworden, weil wir massive Breitsteigungen haben, weil das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen natürlich gerne so günstig wie möglich bauen. Möglichkeit, wie kann man überhaupt Leitungen legen? Ich kann Leitungen nicht gradlinig legen. Da ist irgendwas dazwischen. Wir haben über Wege, gerade in Mildenberg. Jeder weiß, wie viel Bahnanlagen es da gibt, die dann auch mit zwei Fahrzeugen bespielt werden. Wir haben Wege schienen. Wir müssen teilweise über Wasser drüber, hinten im See war, glaube ich, da hinten noch irgendwie eine Lampe. Und das ist ein Bild, das ist jetzt vom Letztes Jahr von der MCH. Das ist Powerlock, das ist eine 400 Ampere Leitung. Das sind fünf Einzelade an 160 Quadrat. Also das ist nur so ein Anschluss jetzt für so ein Generator. Das wiegt um die 40, 50 Kilo. Das wird das so was. Haben wir bei uns nicht ihrer Arbeit in der Regel mit 125er Strecken. Aber sowas, da kann man auch mal 150 Meter Strecke ziehen, aber da ist man auch beschäftigt. Das muss man ja auch alles irgendwie auf das Gelände bekommen. Das Weitere ist, was haben wir Übergabepunkte vom EU? Wo haben wir einen Transformator, wo wir Niederspannungen anschließen können? Wo haben wir Anschlüsse auf dem Gelände, die wir noch nutzen? Wir haben ja auf diesem Gelände ja auch alle Festanschlüsse, die irgendwo auf dem Gelände waren, auch noch mit benutzt. Wir haben ja so viel wie möglich auf, sagen wir mal, das öffentliche Netz gesetzt, wo es halt irgendwo sinnvoll war. Und dann kommen wir halt schon zum Thema Energiequellen. Feststromerschlüsse, so. Dann haben wir natürlich Diskussionen. Die Diskussionen gab es auch auf der MCH. Da waren auch Planungen, dass wir dort ein etwas besserer Mittelspannungsanschluss vorhanden. Da war dann der Plan vom DAICH oben ein Mittelspannungskabel vom Energieversorger Leander da zu legen, noch einen weiteren Transformator aufzustellen. Das ist dann am Schluss, einmal weil es ist signifikant teurer, als diese Generatoren zu mieten und zu betreiben, weil den Strom lässt, das IVU sich auch zu bezahlen. Ein weiteres Problem, sobald wir Mittelspannung einsetzen auf so einem Gelände, brauchen wir Personal, das in der Regel der Netzbetreiber oder Verleiher der Anlage stellt, der rund um die Uhr vor Ort ist, der eine Berechtigung hat, Mittelspannungszuschalten. Also wir ganzen, die jetzt auch elektrotechnische unterwiesene Personen, Elektrofrachtkräfte, wir dürfen in der Regel bis Niederspannung, das ist 1.000 Volt, das ist das, was wir händeln dürfen. Und ich kann auch jedem empfehlen, von der Mittelspannungsanlage die Finger wegzulassen. Da sind Gefahren und Situationen, die wir teilweise gar nicht einschätzen können. Ich habe mal Energietechnik studiert als Diplomingenieur. Also ich habe so ein bisschen was mitbekommen. Wir haben uns auch mal Kraftberge angeschaut oder sowas, aber Mittelspannung, Störlichtbogen und sowas, was da einstehen können. Da hört der Spaß auch auf und wir halten uns auch einfach an die rechtlichen Vorgaben. Das heißt, wenn wir eine Mittelspannung machen, es ist ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich jetzt ein Leitungsnetz längere Strecken übertragen machen will, das ist zum Beispiel auf dem Elbercamp passiert, da gab es eine 1.000 Volt Strecke, da wurden tatsächlich zwei Transformatoren aufgestellt. Und wir haben dann einfach mit 1.000 Volt, das dürfen wir gerade noch tun. Tatsächlich eine Strecke überbrückt, um einen Fernsehpunkt anzukriegen, weil bei höherer Spannung fließt geringer Strom. Und dadurch kann ich mit einem gleichen Querschnitt quasi noch eine längere Strecke übermachen und ich kann dasselbe Kabel verwenden, weil das in der Regel auch für Niederspannung zugelassen ist und bei 1.000 Volt ist es noch funktioniert. Es gibt es auch oft so, habe ich jetzt auch in München, sind sie irgendwie Stammstecke am Bauch stehen, da sieht man auch, dass sie teilweise für die Baustellen auch so kleine Hochspannungsleitungen mit der Spannungsleitung gelegt haben. Aber das ist halt für uns auch nicht händelbar und ist halt auch wieder ein Kostenfaktor. Na klar, Dieselgeneratoren, wir arbeiten da seit Jahren mit Bregenord zusammen, haben relativ guten Kontakt hin, ist, sag ich mal, natürlich super skalierbar. Wir können natürlich Generatoren einfach mieten, wenn wir die rechtzeitig mieten. Wir müssen aber teilweise auch im Vorbild nicht exakt die Größen kriegen. Wir haben 220 KW oder 400 KW, das müssen wir auch ein bisschen jonglieren. Und die dritte Möglichkeit wäre tatsächlich Solar. Also das ist auch das einzige an Energiequellen, die wir sinnvoll nutzen können. Wasserkraft haben wir da nicht. Da fiesst die Apfel vorbei, wenn eine Geschwießgeschwindigkeit von 1 Meter pro Minute so gefüllt fühlt und da ist nichts zu wollen. Windkraft haben wir dort auch nicht. Eine Mittelspannungsleitung hinlegen ist für einen Event, was eine Woche dauert, mit Auf- und Abbau drei Wochen dauert, in keinster Weise sinnvoll, befinanzierbar. Und Solar, das ist schwierig. Man gibt es von der Firma Bredenort, geht ja auch mit der Zeit und sagt halt so, ja, wir haben so einen tollen Solargenerator. Wenn man für ihn gewiesen, ja, warum mietet ihr das nicht? Also es ist doch eine ganz tolle Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie mir mehr haben. Sie hatten bis jetzt zwei davon. Das Teil hat eine Fläche, wenn man es aufbaut, von 150 Quadratmeter. Das ist natürlich auch ein Flächenbedarf. Wir sind in Wildenberg mit dem Platz extrem begrenzt. Also wenn ich mir lege, selbst wenn wir einen Teil damit so was versorgen wollen. Ich verliere 150 Quadratmeter Fläche. Es dürfen natürlich auch nicht Bäume oder so was da in Richtung Sonne stehen. Das muss halt auch einigermaßen freiliegen. Diese Solaranlage hat eine Leistung von 28 kb Pieck. Das heißt ideal, so wie heute Sonne, keine Wolken. Und meine Sonne steht quasi senkrecht auf dem Solarpanel. Das ist nämlich die Leistung, die auf diesen Solarplatten immer drauf steht. Da verschätzt man sich auch schnell. Kommt auf Thema, das spielt jetzt zum Thema Camper dazu. Und das ist das, was ich da maximal raus bekomme. So, wenn wir Idealfall haben, dann kann ich da 28 kb machen. Weil diese Anlage ist noch ein 30 kWh-Stunden Batteriespeicher dabei. Ich kann auch tagsüber, sag ich mal, wenn ich nicht so viel Strom brauche. Der meiste Strom geht ja bei uns sozusagen wirklich in die Beleuchtung vom Camp. Kann ich dort den Batteriespeicher vollmachen und dann hat das Ding auch noch ein 28 kW-Dieselgenerator. 28 kW ist nicht wirklich viel, muss ich mal vorstellen. Wenn man sieht, was manche Willetische Sonnen an Equipment anbringen und was wir an Beleuchtung haben. Das ist auch nicht mehr die leuste LED-Beleuchtungstechnologie, was unsere Lichtgeruchs da schön aufbauen. Da wird ja auch mal irgendwie altere Lämpen, die sie halt geschenkt bekommen haben, angeschlossen. Ich schätze, ich weiß es auswendig, dass wir in Nachts auf dem Camp mehrere 100 kW-Beleuchtung haben. Und da ist so eine Anlage, die vielleicht für kleine Veranstaltungen, wo ich spiele, kommen. Hervorragend geeignet wäre, ist einfach von der Leistungsdimensierung für uns nicht ausgeeignet. Und das Ding ist ein 20 Fuß Container, das ist größer als ein Diesel-Aggregator. Das muss ich ja auch transportieren. Das heißt, ich brauche auch einen entsprechenden Lkw mit Absitzkran, der mir dieses Teil, also man sieht es da auch, das ist so ein Lkw, der mir das Ding halt dahin bringt, da muss ich das aufbauen. Okay, das ist kein Problem, das kann man mit Engel machen. Da kriegt man eine Anweisung, wie man das macht. Aber im Prinzip habe ich eine Versorgungsleistung von 28 kW. Ich kann bis zu 56 kW rausnehmen, wenn ich den Energiespeicher, den Lithiumspeicher mit dazuschalte. Da komme ich leider halt überhaupt nicht hin. Das ist so gern, wir das machen würden. Es gibt halt auf dem Markt auch nicht wirklich sinnvoll, was wir einsetzen können. Man muss auch sagen, wir wollen das Kemp so. Wir wollen eine Veranstaltung, die viel Licht hat, die viel tolle Technik hat. Dann muss man halt auch sagen, okay, wenn wir das wollen, dann müssen wir halt auch einen Sauren Apfel beißen und diese Energienetz machen. Ich habe es mal hier ein Bild aus dem, ich habe gleich noch für größte Ausnahme, so wie dieses Verteilennetz auf dem Kempgelände sieht. Ich kann es nachher im Juni nochmal zeigen. Ich habe auch die Originalvorlage, weil ich ein bisschen schärfer ist. Wie so ein Verteilennetz aussieht. Und jetzt gehe ich mal in so ein kleines Teilnetz rein. Also wir sehen jetzt hier, das ist jetzt der Bereich vorne am Ringofen. Da steht eine Mitte oben, wo diese 400 steht. Das ist ein 400 kW-Aggregat mit HVT-Hauptverteiler. Und dann sieht man, was wir im Prinzip für Strecken dort bauen, 125er-Leitungen. Dann gehen wir auf die 63 Ampere-Ebene. Dann ist ein 32 Ampere-Verteiler am Schluss auch und dort erst an diesen Verteilern. Das ist das Netz, was wir als C3 Power bauen. Dieses Netz stellen wir zur Verfügung. Da muss man sich ja auch noch vorstellen, dann kommen ja noch die Teilnehmer. Die stecken sich ja dort an diese Verteiler mit einer 32 Ampere-Leitung ein, mit einer 16 Ampere-Drehstrom-Leitung. Und natürlich auch mit der guten Baumarkt 1,5 Quadrat-Kabeltrommel 50 Meter. Und weil die nicht reichstecke ich noch eine oder zwei dahinter. So, da kann man sich ausrechnen. Wenn wir mal so überlegen, so Faktor 7 ist so eine Hausnummer. 16 Ampere-Automat bei so einer Schokolaitung. Da sind wir so 80 Ampere, 100 Ampere-Kurzschutzstrom soll ich machen. Also wir haben auf der MCH gemessen, da waren wir bei 65 Ampere. Also wenn die jetzt 10, 50 Meter Drommel ausnimmt und der macht einen Schuh ausnimmt und der macht, können die hier einen Kurzschuss machen. Es passiert gar nicht. Das Kabel wird schon warm, hab dann eine schöne Fußbodenheizung. Ist nur die Frage, ob man nicht will, wenn irgendwo tatsächlich eine Schmorestelle ist und so was, das nicht abschaltet. Also wir sind da schon im extrem grenzwertigen Bereich, weil wir messen das Netz, was wir zur Verfügung stellen. Wir natürlich auch Drabbelstudien machen und klar, wenn irgendjemand Fragen, Probleme hat, irgendwas funktioniert nicht. Oder sagen wir auch immer, lieber kommt mit einer Frage, sage ich, darf ich das so machen? Ist das in Ordnung? Wir messen auch gerne, wir reparieren auch gerne, wenn wir Sachen haben. Wir kümmern uns schon darum. Aber wir sind da schon extremst grenzwertig. Wenn man sich halt überlegt, was da teilweise wir Strecken legen. Und man sieht halt so eine 125er Leitung. Die kann ich dann auch nur irgendwie 30, 40 Meter legen. Und dann bin ich auch schon da mit dem Kurzschluss drum. Wir haben hier unten, die ist abgesichert mit 100 Ampere, die 125er Leitung. Es sind noch vier Stecker dazwischen, weil die hier im Haus keine andere Leitung haben. Und wir sind hier oben bei 8 und 16 Ampere. Wenn ich da jetzt noch 20 Meter dran stecke, dann bin ich schon drunter. Muss ich die Absicherung quasi schon runtersetzen? Dann darf ich nicht mehr. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, was wir haben. Also selbst wenn wir jetzt sagen, wir hätten auf diesem Gelände einen Transformator, der uns selbst, wenn der in der Mitte vom Gelände wäre, der sagt, ich kann da mal einen 2 Megawatt abnehmen. Es wäre überhaupt kein Problem. Würden wir von den Leitungslängen nicht hinkommen und würden an entfernte Punkt tatsächlich trotzdem ein Generator aufstellen? Weil wir einfach dort einfach von den Leitungslängen nicht mehr hinbekommen. Was wir da gebaut haben, sind tatsächlich Inselnetze. Das heißt, jedes Feld, was dort einen entsprechenden Leistungspunkt hat, an einen Generator hat, ist ein Inselnetz. Das ist zwar geerdet, aber trotzdem man bekommt die Erdung nicht so gut hin. Und es gab halt Leute, die haben über eine Straße einen 5, 7 Kabel in einen Datenclo eingesteckt und das war dann weg. Wir haben tatsächlich über die Erde immer noch Ausdrahtströme, obwohl der Generator geerdet ist, obwohl wir alle Erdungspunkte messen. Allein, das lässt sich nicht verhindern, dass Ausdrahtströme fiesen. Deshalb sind alle Datenclos halt mit Glasfaser angeschlossen. Und deshalb soll man auch immer in seinem Feld bleiben. Es passiert ja elektrisch nicht, dass es einfach nur ein Ausdrahtströme ist. Das ist ein Strom, der ist aber beides Erdpotenzial. Ist das keine hohe Spannung, aber durchaus merkt man das, dass wir so geschichten und selbst wenn ich das aus einem Trafo versorge, die Potenzial Unterschiede, weil man hat nicht alle fünf Meter ein Erdungspunkt. Und das. Deshalb fahren wir da Inselnetze. Jetzt sehen wir mal, wie so eine Topologie jetzt aussieht von von einem Prinzip des oben 400er ist ein 400 KW-Aggart, auch noch ein Hinweis zu den Aggarten. In der Regel haben wir wesentlich größere Aggarte. Der Vorteil am Diesel-Aggart ist, wenn das zu dieser Grundlast überschritten hat, skaliert der Dieselverbrauch relativ linear mit dem Energieverbrauch. Das heißt, wenn ich ein 400 KW-Aggart habe und das irgendwie mit aus dem Bauch aus 70, 80 KW überschritten hat, danach skaliert tatsächlich der Dieselverbrauch relativ linear mit dem wirklichen Brauch. Also tagsüber, wo es weniger Beleuchtung ist, weil ich in den Morgenstunden nur noch alle schlafen, noch keine Village-Küchen im Prinzip sind, die du schon noch nicht benutzt werden, dann läuft das relativ im Eidl und abends dann bin ich dann auf 70, 80 Prozent Last. Wir legen auch das Netz immer so aus, dass wir die Reserven haben. Weil müssen wir machen, weil wir haben zwar eine Village-Planung, aber wir müssen ja jetzt schon quasi die Planung für das Camp fertig haben. Wir müssen dann im Detail eine Rundplanung. Es kommt noch einer mit einem Pizza-Haufen mit 32 Ampere oder eine Spülstraße oder da muss noch irgendwie Beleuchtung angeschlossen werden. Das jonglieren wir quasi schon so raus und schauen auch so, dass wir diese Sicherheit, Infrastruktur wie zum Beispiel Datenclose oder jetzt Wegebeleuchtung möglichst separat anschließen, dass wir in der Richtung auch eine möglichst Redulanz haben, dass gerade kritische Infrastruktur der Wasserprüfstationen natürlich nicht sind. Wir sind aber trotzdem im Prinzip auf dem Gelände. Die Power-Hotline ist nie still. Da ist immer ein Problem da, ist ein Problem. Da müssen wir halt immer gucken, dass wir das regeln. Es fallen auch Sachen aus, gucken. Und dann sieht man halt hier jetzt klar, wir haben es zum Beispiel oben. Das ist schon relativ lang. Legen wir tatsächlich eine 150 Meter 125 Ampere Leitung, 35 Quadrat. Das dürfte auch so das Maximale sein, was wir auf der Sicherungsebene realisieren können. Oft ist das so, dass wir teilweise auch geringer absichern. Wir legen da zum Beispiel unten. Sieht man weiter 125 Leitungen, die aber mit maximal 33 Ampere belastet wird. Einfach, dass wir einen höheren Querschnitt bekommen, dass wir die Abschaltbedingungen realisieren können. Man sieht schon, das sind schon Leitungslängen, wenn man sich das überlegt, das sind oben 150 Meter, 200 Meter, 225 Meter bis zum letzten Verteiler. So, und dann, da kommen die Villages dran. Dann steckt da noch mal ein 50 Meter Gabel dran. Und dann sieht man mal, da sind wir bei 275 Meter, was wir haben. Da sind wir auch so ziemlich am Ende, was hier mit so eine Niederspannung mit den üblichen Querschnitten, die wir halt auch vom Verleih her bekommen. Klar, wir können auch Powerlock legen. Dann kann man das vielleicht noch mal 50 Meter rauszögern. Wenn man noch einen dickeren Querschnitt liegt, dann ist aber Schluss. Dann kommen wir einfach nicht mehr weiter. Und das ist das Riesenproblem, was wir halt bei solchen Groß-Events haben, wo wir quasi die komplette Fläche auch bespielen. Hier gibt es ja im Prinzip kaum Flächen, die wir nicht bespielen. Und das Gelände ist halt schon ziemlich groß. Und das ist, warum wir die Tuplogies so bauen müssen. Dann kam auch immer die Frage, ja, ich kann jetzt mein Mal Konsolat. Gibt es jetzt Förderung für? Kann ich nur bei seinen Mehrwertsteuern? Sag ich toll, bring ich mit. Da kommen wir zum Thema, wo wir ganz klar sagen, einspeisen in das Campnetz auf gar keinen Fall. Also das können wir einfach als Powerteam nicht sicherstellen. Die Leute stecken irgendwo was ein. Da kann man zwar schön immer sagen, sagt uns Bescheid, wo ihr das handschließt. Wir wissen es nicht, es stecken irgendwelche Leute was ein. Und das ist für uns einfach nicht händelbar. Muss halt überlegen, falls da irgendwas nicht in Ordnung ist. Es schaltet ab irgendjemand und dann speist so ein Teil ein. Leute gehen da dran, es speist zum Beispiel ein. Viele Stromschutzer da ausgelöst, das Gerät. Wir sind auch, wir sind da klar, wir wollen experimentieren. Beispiel, baut jemand was selber oder gibt es irgendwie eine gepetschte Firmware für diesen Wechselrichter, spielen wir es ein. Es ist klar, wir sollen ja experimentieren. Aber wenn man sich überlegt, wenn sowas passiert. F-I-S-L ist aus, der Wechselrichter speist aber weiter ein. So und dann weiß jeder, was für Equipment unsere Bastel da teilweise mitbringen. Und für mich ist das Killer Fitsche einfach. Da kommt das kleine Kind fast irgendein Gerät an. F-I-S-L ist aus, der speist weiter ein und wir haben totes Kind. Das möchte ich nicht gewährleisten. Und das sage ich jedem, es gibt Sachen, das machen wir noch nicht. Das können wir einfach nicht gewährleisten. Ein weiteres Problem, was wir auch haben, dass Energieverbundnetz, was wir halt in Europa haben, ist von der Frequenz extrem stabil, sag ich mal, entgegenüber einem Generator. Der hat zwar einen Regler drin, der hält es schon auf 50 Hertz, aber je nachdem, wenn mal was zu abschaltet, schwankt die Frequenz durchaus mal wesentlich stärker. Und viele Balkon-Krachtwerke, je nachdem, wie eng toleriert die quasi ihre Einspeisung, bald der halt die Frequenz wegläuft, müssen die abschalten. Wie eng ist das toleriert, dann schaltet das Ding zu, dann kommt die Frequenz rein. Dann habe ich auch dauernd irgendwas, was dazu abschaltet. Dann, wie beschrieben, Selbstbaulösung, schalten nicht ab. Da gibt es ja eine, das ist schön beim Chaos Computer Club heißt ja so, wer macht, der hat, also das ist auch bei vielen so machen, macht halt einfach, dann ist es halt erledigt. Wenn du irgendwie eine schöne LED-Beleuchtung hat, letztmal diesen Zug unbeleuchtet, fand ich cool, kann man machen, da nicht. Personenschutz und Haftungsfragen sind nicht diskutierbar. Was wir machen, dieses Grundnetz, was ich vorhin in dem Bild gezeigt hat, das wird jeder FI-Schalter da drin, jeder Versbrauchspunkt, Abgabepunkt wird von uns gemessen mit einem Instationstester. Und wir machen ein Protokoll, weil wir glaubt doch nicht, wenn euch ein Verleier erzählt, ihr kriegt irgendwelche Equipment von dem, das ist geprüft. Vergisst es, das ist nicht geprüft. Es ist zwar mal irgendwann geprüft worden. Wo kommt das Zeug her, kommt das aus dem Lager vom Veranstalter? Nein, es kommt von der nächsten Veranstaltung. Das Zeug wird rumgeschmissen, das Zeug kommt vom Melker, wird draufgeschmissen und bei jeder Veranstaltung sortieren wir Defekte aus. Wir haben da so ein kleines Agreement. Wir reparieren das einfach, wir sind genug Elektrofaktkräfte, wenn ein E-Schalter rausgemessen wird. Dann stellen wir einen Großhandel neu, der kommt sowieso jeden Tag bei uns aufs Gelände gefahren, bauen ihn ein. Am Schluss gesagt der Verleier, holt ihn drum, da fehlen wieder so und so viele Karten und so was. Dann sag ich, ja und das und das von euch kaputt, das haben wir euch repariert. Ist der Ende von voll, alles klar, passt, gibt keine Rechnung. Und so lösen wir das Problem. Also, das ist im Prinzip und das müssen wir einfach gewährleisten. Früher hat man sowas einfach aufgebaut und selber auf Veranstaltungen schon gehabt, auf der Schauer war es, dass da irgendwie ein Kabel vom Verleier, da waren zwei Pins gedreht, da hatten wir auch einmal ein Zwitsch, der hat 400 Volt, der fand das richtig gut. Dann war das nicht mehr 10 Gigabits, das war dann 50 Gigabits Zwitsch, aber für drei Millisekunden. Aber muss man sagen, damals war echt so, dass das Ding hat abgeraucht und was hat, das hat eine gemachten wird, das ist zum Generator gegangen, handelt ausgedrückt und perfekt war die richtige Reaktion. Wenn irgendwas raucht, quaren wir sonst was. Klar, ich finde keine tolle, aber im Zweifel da drücken oder abschalten und dann Bescheid sagen, wenn wir so wie waren Problemen und aus dem Grund habe ich den Generator abgeschaltet. Das ist jetzt mal das Thema Großveranstaltung. Ich hoffe, ich habe das noch einigermaßen rübergebracht, was so dieses Thema sind, was uns da eigentlich verhindert, dass wir sagen können, klar, aber da muss man sich andere Veranstaltungen überlegen, wo man sagt, wir machen halt ein ökologisches Camp, da gibt es halt wirklich keinerlei große Infrastruktur. Da muss man immer noch gucken, bei so vielen Leuten wird es vorgeschrieben, kleine Revenz wesentlich einfacher. Ich bin auch gerne auf kleineren Revenz, die haben auch Hinscham, in der Regel 100 200 Teilnehmer, ISMP, gut weiß lange nicht, das WM Camp, das Vault Camp im Breuschenwald, das Hack oben eher. Es gibt viele kleinere Veranstaltungen. In der Regel, ich kriege seitens der Behörden im Prinzip keine oder wenn geringe Auflagen. Oft ist es eine Nutzungsbedingung, das ist ja oft so in dem Pfad, wenn der Jugendzeltlage etc. Zwar ein paar Regeln, die ich einhalten muss. Ansonsten habe ich da relativ freie Hand. Ich kann da machen, was ich möchte. Ich habe Zeit und was haben wir da? In der Regel ist eine Grundverschuld vorhanden. Hier, das ist jetzt die ISMP. Da oben ist ein Duschen da. Es liegt so ein 50 Quadratalodrat da hoch. Und wir haben zum Beispiel sanitäre Einrichtungen benutzen können, die funktionieren halt einfach. Ist es zwar im Wasser da, die kann man benutzen. In der Regel haben wir da irgendwie ein 30 Ampere Haushaltsstromanschluss, ISMP hat irgendwie 50 Ampere und frischen Abwasser ist vorhanden. Das muss ich nicht bauen. Das kann ich einfach benutzen. Bei 100, 200 Leuten komme ich in der Regel mit dieser Infrastruktur, die dort vorhanden ist, mit einer Frauenherntolette und die für jeden zwei Duschen, das reicht. Ich musste halt nicht für 5.000 Leute plus bezahltes Personal. Wir sind ja nicht nur 5.000 Leute auf dem Camp, die in Käwe gezahlen. Da sind ja dann noch die bezahlten, die ganzen Essenstände, die entsprechenden Helfer, die bezahlt werden da, die auf Vorgroß oder sowas. Die sind ja auch noch auf dem Gelände. Das muss sich alles gewährleisten. So kleine Veranstaltungen machen wir auch oft. Da haben wir das übliche Leitungslängenproblem. Meistens so, dass ich ja eh nur weiß, irgendwie, wenn ich Glück hab, draußen irgendwo ein 20 Ampere-Hanschluss hab, den ich benutzen kann. Ja, da kann ich 50, 100 Meter. Dann ist auch meistens Ding. Da machen halt so kleine Insellösungen, sind das super attraktiv. Wenn ich sag, ich hab da noch eine Visu, die ist wissenweit weg. Da baue ich eine Insellösung hin. Da macht irgendwie ein bisschen Solar. Was brauchen die Leute? Die Infrastruktur habe ich unten. Die wollen vielleicht mal ein bisschen Laptop laden, ein bisschen LED-Beleuchtung fürs Zelt. Irgendwie, das ist es einfach zu machen. Eine weite Geschichte. Ich baue ja auch gerne Erwommel um. Meins ist es auch wieder auseinander genommen. Es gibt hier dieses Power Assist. Das ist von Victron Multiplus. Es gibt es wahrscheinlich auch von Mastery-Wolton, anderen Dingern. Das ist zum Beispiel eine ganz gute Geschichte. Der speist nicht ein. Was das aber machen kann, er kann zuspeisen. Der synchronisiert sich zwar auf Netz auf. Und dann kann ich einstellen, wie viel Strom er vom Landstrom zieht. Zum Beispiel, der ISMP hat immer das Problem, da gibt es einen Durchlauferhitzer. Ein Abwurf für den Pizzarofen, die die Heizung anmacht. Und dann muss man doch mal ab und zu Traffestatt runterlaufen und einen Schalter wieder reindrücken, weil er doch zusammen ausgelöst hat. Und da kann man sozusagen machen, wenn du nicht groß Verbraucher habt und dann sagt, dann nimmt er halt diese kurze Zeit, wo der läuft. Speist er aus der Batterie zu. Er synchronisiert auf. Speist aber nicht rück. Sondern er sagt nur der Ausgang vom Wechselrichter. Da kommt der Speister dahin. Nimmt halt ein Teil der eingestellten Menge aus dem Energienett. Den Rest nimmt er aus dem Akku, um einiges Gerät abschaltet. Lädt er quasi den Akku zurück. Das ist zum Beispiel auch eine Supermöglichkeit. Und er kann natürlich trotzdem noch solare Einspeisen in den Akku, zum Beispiel um solche kleinen Veranstaltungen, irgendwie auch so unterstützen, wenn ich nicht noch Strom habe. Das ist eine schöne Lösung. Das ist halt auch die Lösung, die werden wir wahrscheinlich irgendwie mal verbauen auf der nächsten ISMP. Vielleicht findet sie nächstes Jahr wieder statt. Sehr schön, schönes kleines Camp. Und da werden wir mal gucken, was wir machen. Und wenn da mal was aushält, auch so eine kleine Veranstaltung, da fällt halt immer der Strom aus. Bei 100 Leuten oder sowas ist es tolerierbar. Dann sag ich, okay, wir müssen wir fixen. Dauert vielleicht mal eine Viertelstunde, dann geht es wieder. Alles machbar. Wenn ich mir lege, wir haben es auf dem Camp, da fällt eine größere Stelle aus oder irgend sowas. Oder die Wasserpumpen, Abwasserpumpen fallen aus. Und dann versuchen wir auf dem Camp, irgendwie Leuten mitzuteilen, so ja, ist jetzt mal kein Wasser oder sowas, ne? Also ich hatte auf der MCH letztes Jahr auch so ein tolles Ding. Ich stehe in der Dusche, Haare eingeschäumt. Und dann fällt die zentrale Frischwasserversorgung auf dem kompletten Gelände aus. Wie gut, dass ich mein Moe mit hatte. Die Dusche war zwar vollgestellt, aber die Heizung war an. Es war Wasser verankert, es war Wasser drin. Aber das sind halt so Sachen. Auf einer großen Veranstaltung kann das schnell zu Problemen führen. Vor allem, wenn dann wirklich was länger dauert. Das ist eher so, sag ich mal, die Geschichte. Kleine Veranstaltung, klar, kann man machen. Da macht es auch sinnvoll, dass man sagt, so Leute, wo ihr nur schlafen könnt, kleine Zelte. Oder ich habe da irgendwie meine Parallons, ein bisschen LED-Beleuchtung. Ich habe ein Fallzolapennel oder irgend sowas. Das nehme ich mit. Das machen wir jetzt mit den Lithium-Akkos, also Lithium-Eisen-Phosphat-Akkos. Das gibt es mittlerweile auch, sind günstig geworden. Kann man auch selber importieren. Ich baue meine Akkus alle selber, mit einem BMS dazu. Kann ich halt relativ Energiespeicher bauen. Solarregler dazu. Wechselrichter dazu kann ich superheilvolle Insellösung bauen. Das gibt es fertig zu kaufen. Da kann man halt hier irgendwelche Boxen aus diverses der Fertigungen in gut oder schlecht kaufen. Da habe ich mal einen kleinen Akku drin. Ich habe einen kleinen Wechselrichter drin. Ich habe USB-Anschlüsse oder sowas. Ich habe eine Möglichkeit, das über 230V zu laden. Über 2V zu laden. Sowas ist dann ideal. Und sieht man mal so eine Selbstbaulösung. Zwei entsprechende Lithium-Eisen-Phosphatakku und ein kleiner Victron-Wechselrichter. Das da unten ist ein Smart-Shunt. Wir haben bei den Lithium-Wandererien das Problem, dass die eine relativ flache Entladekurve haben. Ich sehe anhand der Spannung nicht, wie voll sie ist. Und dieses Teil macht dann quasi über die Messen der Energiemenge, die in den Akku reingeht und rausgeht, also Ladestrom und Spannung. Deshalb hängt ja auch im Minuspol von der Batterie. Kann ich halt sehr gut die Energiemenge messen, die ich in so einem Akku habe. Ich kann auch relativ genau skalieren, wie viel Energiemenge, wie lange hält es auch. Und das Tolle an den Victron-Zeug ist, die haben halt sämtliche Protokolle, auch das Brutus-Protokoll, mittlerweile offengelegt. Ich kann halt, gibt es viele Open-Source-Lösungen für, kann halt da auch schon Monitoring betreiben, was kann ich machen. Man kann das auch wirklich nutzt. Ich sage mal Equipment vorhanden, und ich fahre mal regelmäßig weg oder sowas. Es wäre viel zu schade, sowas zu bauen und es dann vier Jahre in den Keller zu stellen. Weil dann ist das auch nicht sustainibel. Dann will ich sagen, ich kaufe das alle einmal, dann hätte man da auch eher sagen können, ja, okay, dann nimmt sich halt in diese Strom. Es ist schade drum. Aber ich finde, solche Lösungen sind cool. Und es macht auch Spaß mit solchen Sachen. Wenn man ein bisschen ein paar Sicherheitsantworten hat, dann sind wir auch jederzeit bereit, mal Ideen habt, wie man sowas baut. Einfach fragen. Da kann man auch wirklich experimentieren. Aber es sind Insellösungen. Auch dort muss ich, als der sowas baut, die entsprechende Sicherheit herleisten. Also wenn ich dann Wechselrichter betreibe und Sachen anschließt, gehört genauso die Brücke zwischen N und P im Wechselrichter und halt der Fi schaltet dahinter. Und die Erdung halt dazu, dass ich sowas halt auch einen Personenschutzgewehr leiste. Das sollte ich halt immer gucken. Oder ich sage ganz einfach, ich mache es halt nur auf der, was ich 24 auf Ebene maximal arbeite, nur mit DC-Schutzkleinspannung. Passiert nichts. Wenn ich entsprechende Sicherungen an der Batterie habe, das ist beim Kutschluss halt auch abschaltet. Das BMS sorgt als zweite Sicherheit dazu. Das sollte immer eine Sicherung da sein. Kann ich das einfach mit Schutzkleinspannung betreiben und dann kann ich damit super experimentieren, ohne dass Gefahren bestehen. Kommen wir noch zum Thema Camper. Es ist ja auch ein Steckenpferd von mir. Camper ist ideal. Ich habe ein Fahrzeug. Das habe ich sogar so in der Regel wie ein Camper oder ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil hat. Der nutzt das ja auch regelmäßig. Das wird ja auch nicht in nur alle vier Jahre aus der Garage holen. Klar, Solar drauf. Ist natürlich super. Das Fahrzeug wird genutzt. Ich habe ein Dach. Das ist zwar nicht ideal, weil es halt flach liegt, aber trotzdem, ich habe eine Dachfläche. In der Regel gucke ich halt, dass ich nicht unbedingt in einem Baum stehe. Ich habe immer einen Fakt, dass ich das Wasser oder Abwasser habe. Aber da gibt es auch Methoden mit Räntoletten. Da kann ich schon so. Ich kann natürlich auch mein Energieverbrauch exakt so ausrichten. Aber es kann ich mir erlauben. Hauptsächlich die Geschichte. Es gibt eigentlich zwei Arten von Camper. Ich bin momentan auch mal in bekannten der eine Firma. Ich sage immer, der Feldwald und diesen Camper werden die von der Fahrzeugindustrie ausgeliefert. Für unser, der ein bisschen da basteln will, ist das eigentlich völlig indiskutabel, was da drin ist. Ja, ist so. Es ist peinlich. Das ist so dieses typische Schautladegerät. Es kann immer noch kein Lies im Einfachsfahrt laden. Man schafft es nicht, die Ladekurve in diesem Gerät anzupassen, obwohl ein Mikrocontroller drin ist. Da kann irgendein 20-Pär-Ladegerät drin. Es ist so eine 100-A-Per-Stunden-AGM-Batterie drin. Da kann man 50% nutzen. Da habe ich ein bisschen LED-Beleuchtung im Fahrzeug. Ich habe eine Wasserpumpe. Wenn die mal läuft, braucht die kurz. Da habe ich 5 Ampere, spielt keine Rolle. Ich habe einfach so eine Traumankombie-Heizung drin. Die zieht mal 5-10 Ampere, wenn die Vollgas der Lüfter läuft. Und heute haben wir noch ein USB-Charter. Da kann mein Laptop laden und so was. Da reichen die Regeln auch so. Für den Normal, der wirklich nur sagt, ich nutze das Fahrzeug, wie es ist, so 1-200 Watt. Da komme ich eigentlich zumindest in Sommermonaten um Strom heran, Unlimited. Ich habe abends ein bisschen LED-Beleuchtung an. Da habe ich den Fahrzeug noch eine Lampe hängen. Wie gesagt, ich lade da mal mein Laptop auf oder so was. Reicht. Gut, unser 1 will die sich damit nicht mit Standard zufrieden geben. Ich sage immer so, dann baut man sich halt den Nerdcamper. So, habe ich auch so. Hier ziehe ich mal ein Prinzipsschaltbild. Ich habe hier auch diesen Multiplus drin. Das ist halt auch ein cooles Teil. Das hat eine Netzumschaltung drin. Das ist eine Erdungsreläterin, was diese NPI-Brücke halt macht, wenn das Gerät vom Autarkbetrieb läuft. Dass halt auch der Fehlerstrom schaltet, auch funktioniert. Es hat ein Ladegerät drin. Es gibt es in verschiedenen Leistungsklassen. Ich habe ein 120 Ampere Ladegerät drin. Das LED, das habe ich schon mit 120 Ampere. Kann man einstellen. Und die fährt da hinten 3 KW Sinus, kurzfristig 5 KW Sinus raus. Ich mache da jetzt ein Induktionskochfeld dran. Ich habe eine Spielmaschine in Camper. Was glaubt ihr, wo die Leute ... Sie fahren da auf eine Veranstaltung. Alle zelten sie um ein Wohnwagen. Glaubt ihr, wo das Geschirr steht? Amazon 150 Euro eingebaut, seitdem ist Ruhe. Läuft wunderbar vom Wechselrichter. Also hat da kurzfristig 1,5 KW, wenn die Heizung hat läuft. Ansonsten läuft da eine Pumpe drin. Das ist eigentlich geschaubar. Man kann auch euch sagen, diese Gaskochfelder, was diese Campingindustrie da liefert, ich meine, scheit was angebraten oder irgendwas. Induktionskochfeld macht richtig Spaß. Kaffelvoll Automat. E-Bike laden, das ist auch so eine Geschichte. Die Akkus haben in der Regel so 36, 48 Volt. Und so ein Lade 200 Watt. Das ist eine ganze Energiemenge, die in so ein Fahrrad reinschiebt. Das denkt man nicht. Wenn da so ein Fahrrad, so was, ich rente dann mit ihren Zauberrädern. Ja, ich habe mir ein Wechselrichter eingebaut. Und mein Akku ist irgendwie in der Stunde. Wenn man die Idee in so ein E-Bike reinstecken muss, da brauchen wir schon einiges in Solar. Das denkt man gar nicht. So, Haar föhnen, unproblematisch. Kaffeevoll Automat, der läuft 5 Minuten. Der zieht ja mal 2 KW, aber für 5 Minuten. Haar föhnen, 1.015 Watt, läuft 5 Minuten. Das ist gar nicht das Problem. Und wenn ich mir halt so was bauen will, eigentlich mal habe ich das in meiner Stelle rauskopiert. Ich schaue mir einfach an, was habe ich an Verbraucher und wie lange benutze ich sie. Wie gesagt, der Haar föhnen oder das oder eine Beleuchtung, mein E-Bike laden etc. Ich habe übrigens normales Fahrrad, ich habe kein bescheißes Fahrrad. So, und da schreibe ich mir halt raus, wie lange werde ich das betreiben. Dann mein ertrag des Solar, Sonnenstunden, und da muss ich halt auch denken. Ich habe halt nicht immer Sonne. Und im Winter sieht das schon sehr, sehr mau aus. Momentan sind noch 140 Watt drauf, das ist viel zu wenig. Das kommt noch mal 400 Watt aufs Auto. Das ist quasi ein ganz normalen, ein spreadsheetes Mal aufschreiben. Was brauche ich überhaupt? Zum Beispiel, ich fahre jetzt hin oder was, kriege meine Batterien voll. Und wenn ich halt einen negativ ertrag habe, also das heißt, ich verbrauche mehr, als ich eigentlich einnehme durch einen Solarenergie zum Beispiel, dann kann ich halt auch ausrechnen, okay, wenn ich mein Energieverbrauch so betreibe, komme ich halt, was ich fünf Tage aus, und spätestens hat Feierabend. Ich lade ja auch ein bisschen mehr in der Fahrt. Muss man auch aufpassen, wir haben, in der Regel kann ich so maximal 50 Ampere von so einer Standardausstattung vom Mobil ziehen. Das ist, was der Fahrzeughersteller vorgibt. Ansonsten muss eine größere Richtmaschine ein. Mittlerweile durch Euro 5,6 haben sie alle diese Booster, weil die Spannung halt, sobald die Fahrzeugbatterie des BMS, was an dieser heller Batteriemonitor, der sagt, die Batterie ist voll, der sagt die Richtmaschine, ich brauche keine 15 Volt mehr, um die Radarflaschen einzuhalten. Und dann sage ich, ich baue 90 Ampere-Boost und dann wundern sich die Leute, dass es irgendwann das Auto ausgeht, wenn ich noch abends Licht anmache und die Batterie hinten schön mit 90 Ampere lade. Muss man ein bisschen aufpassen. Genau, das so im Prinzip kalkuliert war, wenn ihr Fragen habt, später einfach mal melden oder mich anschreiben. Und dann kommen wir jetzt halt nochmal zu quasi dem sozialen Aspekt. Das haben wir damals im Foto auch gesagt, der Verbrauch 2019 war ein Pro-Teilnehmer. Wir haben, wie gesagt, das war Wasser, direkt mit Diesel geheizt oder mit Strom. Und den Strom, zwar inklusive Auf- und Abbau. Also der komplette war ein Pro-Teilnehmer 4,5 Liter Diesel, was wir auf dem 19er-Kampf verbraucht haben. Und da müsst ihr auch überlegen, wenn ich da jetzt war, ich habe noch 2 Solarplatten, ich stelle die noch in mein Auto rein, ich sage es viel besser, lasst es zu Hause oder lasst irgendwas Sperriges mit. Wenn ihr hier was Gutes tun wollt, 4,5 Liter Diesel, wie lange kann ich damit fahren? Letztendlich sparsam fahre, ich fahre mit 100. Komm ich da weit, 70 Kilometer, 100 Kilometer. Wenn ich jetzt aber noch ein Hacker mit Gepäck mitnehme und nehme noch 200 Kilometer, brauche ich ein bisschen mehr, aber das bringt viel, viel mehr, als zu sagen, nur weil ich jetzt einfach, ja, ich will jetzt keinen Diesel-Stromverbrauch und eben Solarplatten mit, nur aus dem Zweck, dass ich keinen Diesel-Strom brauche. Nimm lieber Leute mit. Bildet Frage-Meinschaften, mehr Leute mitzunehmen, zu überlegen, was muss ich mitnehmen, also macht es euer Auto voll, weil gesagt, das ist viel sinnvoller. Wir haben momentan einfach, gerade für dieses Gelände, ich sage es als Präzit, für solche Gelände wie Mildenberg, wo du halt keine Möglichkeit hast, eine Versorgung zu haben. Es gibt keine Alternative, wie dir verfügbar, wir können sie gar nicht mieten, noch ist es bezahlbar. Also klar, wenn ich ein Messergelände habe oder ein Großveranstaltungsgelände, wo immer eine Kürmischstadt finde, da ist das da, aber wir wollen in der Stadt ein Chaoscamp machen. Ich weiß nicht, ob wir München auf der Wiesn oder in Hamburg oder was, irgendwie in der Innenstadt will doch keiner Camp machen. Also ich schaue es euch mal so Konzerte, so Rockkonzerte oder sowas an, was sie da aufstellen, das sind Diesel-Generatoren. Das lohnt auch nicht, dort eine Infrastruktur für zum Beispiel selbst den Wacken, das ist leider momentan noch alternativlos. Fazit, einfach, Großveranstaltung, eher schwierig. Ich sage mal so eine Camp-Area, es kommt auch mal auf die Auflagen drauf an oder so abgesteidig, wo man sagt so, da gibt es halt wirklich nur PoE, mal ein Sekt-Antenne und ein bisschen Leland, dann stellen die Leute ihre Zeltern schlafen, machbar. Und es sind halt detaillierte Planungen. Ja, graut, wenn wir jetzt mal ein neues Gelände bespielen, dann können wir uns das immer anschauen, gucken, wo kann man natürlich machen, wie ist das optimal. Klare Events ist das super sinnvoll, auch zu Ergänzungen oder so, oder wenn ich baut, mach mal jemanden ein Hackercamp, was haben wir machen, das komplett autark? Keine wenig Auflagen, das ist unkompliziert planbar, das Equipment, wenn man sich mal in ein Hacker Space ist, irgendwie rumschwarkt, das kriegt man auch irgendwie alles zusammen. Ist eigentlich machbar. Großveranstaltung leider nicht. Gut, 6-40 Minuten Punktlandung. Da ist nochmal der Camp-Vortrag verlinkt, einfach mit der CCCE, da ist nochmal der exakte Power Money der Camp, da geht es auch nochmal um das Thema, wie viel Energieverbrauch, wo haben wir was gemacht, wie haben wir das geplant? Wenn ihr technische Fragen zum Stromnitz habt, also nicht wenn ihr ein Village anmeldet, macht das bitte über das Wiki oder sowas, da werden auch die Stromanschuße abgefragt, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst was, dann könnt ihr jederzeit, wenn ihr sagt, explizit ist das Camp, wenn man zu, wir haben eine technische Frage, kann man das so realisieren oder wir dann dort fragen und nochmal der Linke auf diesem Solar Generator, den Brille Nord hat. Das unten, das Wombolin, das ist mein Wombolin-Projekt, da gibt es auch eine Steuerung, wo man dann auch z.B. die ganzen Victron-Kombinenten steuern will. Ich habe es auch in einem DC-Verteiler gebaut und meine E-Mail, irgendwelche Fragen sind, schreibt es einfach oder hier noch, ich finde das ganz einfach, ich laufe gleich, und dann habe ich das. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn Fragen sind, gerne. Wir haben es noch, ich denke mal, gute 10 Minuten. Eigentlich noch 15 Minuten fast. Ja, erst mal Danke. Spannende sind wahrscheinlich kontroverses Thema. Wenn jetzt Fragen da sind, würde ich gerne alle bitten, solange noch sitzen zu bleiben und zu warten und dann eben geschlossen am Ende zu gehen. Also hier ist noch der Plan, ich glaube, hat eine bisschen bessere Auflösung jetzt und da kann man hier auch nochmal detailliert so einsumen. Das sieht ein bisschen besser aus. Genau, sind denn Fragen da? Da hitten sich schon eine. Herzlichen Dank für den Talk. Sehr interessantes Thema. Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, als ich in Südafrika war, weil da regelmäßig Stromausfälle sind auch geplant, weil der Netzbetreiber sich verzockt. Und da war mal die Idee aufgekommen, wenn man schon ein Dieselgenerator in Betrieb hat. Ein ganz normales Solarsystem oder Photovoltaicsystem mit einem Netzwechselrichter dran zu hängen, der dann, wenn Solarstrom verfügbar ist, in dieses Generatornetz einspeist und damit den Generator entlastet ist sowas auch denkbar. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber die Leistung wird wahrscheinlich auch relativ klein sein. Ja, das ist super denkbar. Also es gibt da halt von verschiedensten Bekannte, das ist glaube ich ein italienischen Netzwechselrichter. Da gibt es ja auch diese Quadrowechselrichter. Die haben zum Beispiel einen Eingang für Netz, für Generator, Batterie, ganz wichtig. Die wirst du immer brauchen, wenn Pferferspeicher sozusagen, wo auch der Solar reinladen kann, wenn ich wenig Energie nehme. Die Energie möchte ich ja nicht verschenken. Ist technisch überhaupt kein Problem, lässt sich super leicht realisieren, gibt es von nicht nur Victron, auch anderen Herstellern und Komponenten, aber auch für Osteuropa haben sie ein komplettes Werk mit Batteriespeicher dazwischen gehängt, weil die Energieversorgung so schlecht war. Also das ist tatsächlich so, auch mit diesen Haushaltsspeichern. Ein Bekannte hat auch einen chinesischen Batteriespeicher und der Wechselrichter hat extra Ausgang, den er zum Beispiel unerbrochen versorgt. Das heißt, wenn der Netzstrom wegfällt, läuft da, solange der Akku voll ist oder Solar kommt, läuft der Ausgang weiter. Da gibt es Lösungen für, man kann das auch nicht mehr machen. Heute noch eine weitere Frage? Auch von mir, danke für den Talk. Wenn ihr so ein Camp aufbaut, du hast gesagt, irgendwas funktioniert immer nicht von dem Zeug, was hier so leid. Was ist denn da so die Ausschussquote? Ja, also wir haben, sag ich mal so, wir haben so was der Mengen, die wir mieten, da sind so 5-6 ETH-Schalter, das meiste sind tatsächlich, dass mal irgendwo ein Steckerdefekt ist, mal ein Kabelbruch drin ist. Aber wirklich, für uns geht es halt so weg, aber oft ist so, dass man da mal was reparieren muss. Wir brauchen es jetzt. Aber die RCD-Schalter tatsächlich, FI-Schalter haben wir jetzt jedes Mal, welche gefunden, die nicht mehr die Norm eingehalten haben und zum Teil gar nicht funktioniert haben. Ist nicht viel, also das Zeug ist schon in Ordnung, aber wir haben auch diese Bausturmverteile von HBT, die sind halt auch einfach günstig. Und die sind halt auch teilweise auf Baustellen, ja, dann muss man halt schauen, dass man das irgendwie hinkriegt. Es ist relativ gering, aber darf sich nicht darauf verlassen. Eine Frage? Ja, und zwar mit den Kurzschlussströmen. Ist das wirklich so einfach, dass man aber sagt, man hat eine gewisse Länge an Kabel, einen gewissen Querschnitt, rechnet ein Widerstand aus und sagt dann, okay, dann hat man den und den Kurzschluss bei dem Strom, oder ist da irgendwie noch eine höhere Mathematik dahinter? Ja, erstmal wird in der Planung natürlich theoretisch ausgerechnet, was brauche ich. Ich habe einen Kabelquerschnitt. Also ich kann erstmal theoretisch ausrechnen, weil natürlich in der Planung vorher ich kann einfach ganz schön den Innenwiderstand von der Schleife ausrechnen. Was habe ich und dann weiß ich, ob ich passt. Und wir messen es aber nochmal nach, weil das kann schon mal sein, dass irgendwo eine Schraube lose ist und das findet man damit auch. Ja, ich habe da so eine gelbe Box gesehen. Sie war wahrscheinlich von Flug, das ist so die Messgeräte. Was für Messgeräte oder in welchem Preisbereich liegen solche Messgeräte, um so was da durchzumessen? Was liegt auch dafür? Es gibt einen Gebrauchtmarkt, obwohl ich sage, wenn man es halt kommerziell ansonsten muss ein Gerät kalibriert sein. Der einfach Benning, der ist relativ günstig, der halt nur, ich halt der Typ A messen kann, also die normalen, nicht gleichström behafteten, also wenn wir jetzt nicht keine Illa so messen, der liegt unter 1000 Euro. Aber wir haben ein paar, man kann auch einen Gebrauchten kaufen, und das sollte man halt auch alle gucken, je nachdem, wie wir das einsetzen, nochmal einschicken. Aber das ist so der Umkreis, wir haben auch mittlerweile 5, 6 Geräte mittlerweile bei uns, ich habe mir auch eins gekauft, ich habe mir etwas teuer gekauft, 1500 Euro, weil ich auch mittlerweile selber sage, wenn ich irgendwann was mache, oder wenn ich zum Beispiel in einem Camper was ein Wechsellicht einbauen, kurz gemessen und dann weißt du einfach, ist das in Ordnung. Ist einfach ein gutes Gefühl. Es ist so, dass die Dixie WC ist, wo die wir mieten ohne Toilettenflüssigkeit, wohlgemerkt, es ist immer Überzeugungsarbeit, wo die Switche und die W-Langes-Hespons drinsteht. Und sie sind immer abgeschlossen, rat mal warum. Und sie werden immer gehackt. Ja gut, wenn man Schlösser aus der unteren Qualitätsniveau kauft, dann muss man sich nicht wundern, aber egal, also tatsächlich, Hauptsächlich ist darum, dass Leute keinen Scheiß machen, aber da kommt der Wort Datenklo her. Und der ist noch nicht geliefert, da war noch kein Schloss dran. Und irgendeine auf dem Campgelände, da hatte ich einen Besucher, die sind ja am Anfang noch drauf, die normalen Besucher von dem Ziegleibpark, das benutzt das Warn. Ihr könnt euch noch weitere Fragen überlegen, ich hätte jetzt mal zwischendurch eine. Wie viel Vorlaufzeit fangt ihr an, so ein Camp zu planen mit der ganzen Elektrik? Große Planung, gut vor dem Gelände, kennen wir schon, die wird schon im letzten Jahr stattgefunden haben. Hauptsächlich das Problem ist, weil das Hauptsächlich das Gewaß kriegen wir an Material. Das ist tatsächlich das Hauptproblem, sonst ist tatsächlich so, dass irgendwann die Verleihersagen haben nichts mehr. Also das ist schon so, dass man diese wichtigsten Bestellungen an Material, die sollte man relativ zeitnah machen. Gut, wir haben der Erfahrung, welche Lieferanten uns was liefern und bei Breedenort haben wir auch schon gesagt, so wie planen, campen, das wird uns schon mal so ungefähr das, was wir brauchen. Aber bei solch Großveranstaltungen haben wir auch noch ein paar Probleme. Aber wir haben massive Probleme das mal gehabt, WC-Anlagen und so was, normal, wenn wir ja eigentlich nicht die Strombetrieben haben, sondern es ist tatsächlich energetisch sinnvoller, der Gleichheitsöl reinzutun. Aber das muss man rechtzeitig bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Und jetzt gerade ist natürlich der Boom, Veranstaltungen finden wieder statt. Also wir haben es zusammen, aber man muss wirklich rechtzeitig anfangen. So, sind noch Fragen aus dem Publikum. Ich sehe gerade keine. Ich würde noch mal sagen, wirklich danke nochmal. Das Interesse war, glaube ich, schon gegeben. Ich glaube, du hast ziemlich viele Fragen gut lösen können. Danke. Danke schön.