 So, jetzt geht es aber endlich los. Noch mal Entschuldigung, dass ich spät bin. Ich schieb es auf einen Stau, aber es hat ja weder zum Warten gekommen, noch dazu diese Ausreden hier zu hören. Also worum geht es? Ich bin Justin Adagay, es geht um volkszäler.org, um smart metering, smart metering, intelligente Stromzähler an Anführungszeichen. Da können wir jetzt diskutieren, wie intelligent die sind. Das lassen wir einfach außen vor. Jeder nennt sie so und nennen wir sie halt auch so. Worum geht es smart meter im Selbstbau? Also die Bestimmung, verbrauchter Energiemengen. Also im Wesentlichen geht es um Strom und auch um Gas grundsätzlich und um Wärmemengen und eigentlich auch um Wasser. Wasser ist keine Energie, also es schmeißt mal alles in einen Topf. Das heißt, wir reden hauptsächlich von Stromzählern, aber ihr werdet sehen, dass das eigentlich unterm Strich keine Rolle spielt, was man vorne rein wirft. Wir werfen auch Temperaturwerte rein. Definitiv kein smart metering, aber na gut. Also was werdet ihr hier hören? Ihr werdet erfahren, warum ihr unbedingt ein smart meter haben wollt, warum ihr das unbedingt braucht, warum ihr aber auf keinen Fall einen von denen wollt, die man euch wird einbauen wollen, weil ihr auf alle Fälle eure Daten für euch behalten wollt. Also ihr wollt das Ziel, was man damit verfolgt, ist, dass man den Stromverbrauch analysieren kann. Manchem reicht es schon, das zu analysieren, dass es an sich schon schön ist. Aber eigentlich ist das Ziel ja, den Stromverbrauch zu minimieren unter der Vorgabe, dass man die Daten selbst behalten möchte. Wenn man sich die Konzepte ansieht für die smart meter, die ausgerollt werden seit Anfang letzten Jahres, dann sieht es ja so aus, dass die im Viertelstundentakt den aktuellen Zählerstand übermitteln an den Energieversorger. Das ist technisch eine ganz interessante Lösung, weil das natürlich heißt, man hat alle Daten und man kann dann alles Mögliche damit machen. Auf sich des Datenschutzes ist es natürlich nicht das Optimum. Das heißt, was man eigentlich möchte, ist, dass man die Daten analysieren kann, aber dass man die Daten für sich behält. Das heißt ja, ich möchte sehen, wie sich mein Stromverbrauch aufteilt. Welchen Anteil an diesem Block, den ich einmal im Jahr in Rechnung gestellt bekomme, hat denn jetzt der Kaffee? Welchen Anteil hat der Föhn? Welchen Anteil hat das Licht und so weiter? Wenn man sich überlegt, Yellowstrom hatte übrigens eine wirklich geniale Werbeserie dazu. Da fragen die Leute, wie viele Tassen Kaffee kann man machen mit einer Stunde Licht? Also die gleiche Energiemenge. So, und? Ich hatte mir einen Bauchgefühl. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht nachgerechnet. Darum weiß ich die Antwort nicht. Aber ich fand die Frage beeindruckend. Wenn man sich so Dinge mal vor Augen führt, eine Stunde Licht und eine Stunde Radio hören. Wie viele Stunden Radio hören kann ich für eine Stunde Licht? Und Hintergrund des Ganzen ist natürlich, dass man bisher das gewohntisch einmal im Jahr eine Rechnung zu bekommen. Da steht dann ein Wert drauf, naja, und dann bezahlt man halt seinen Abschlag und so weiter. Und dadurch, dass man sich genauer vor Augen führt, wie sich das Aufteil, wie sich der Verbrauch aufteilt, dann hat man natürlich wesentlich besserer Möglichkeiten, das auch zu steuern. Wenn ich eben jetzt beispielsweise ein fehlerhaftes Gerät habe, dann merke ich es bei der bisherigen Stromabrechnung, naja, bei der nächsten Jahresabrechnung, ohne dann aber zu wissen, was eigentlich die Ursache war. Das heißt, das in einem kürzeren Abstand zu machen, kürzer als ein Jahr. Das ist eine klävere Idee. Das ist auch eines der Ziele, die man mit der offiziellen Smart-Meter-Schiene da verfolgt. Wenn man auch den Vergleich sich noch mal vor Augen führt mit der Handy-Rechnung. Man stelle sich vor, man hätte einmal im Jahr eine Handy-Rechnung. Im letzten Jahr haben sie telefoniert so und so viel Euro, also klar, Abschlagszahlung künftig ein Zwölftel davon, circa, könnte man machen. Also wären nur Albern, weil wenn ich jetzt vielleicht versehentlich mich bei einem Nachbar-Provider, also Einwähl, oder irgendwelche Internet-Tarife, Internetangebote, die ich das nicht mehr gar nicht bewusst bin und so weiter. Das heißt, da wird man sich sowas nicht aufschwätzen lassen, dass man nur einmal im Jahr die Rückmeldung bekommt, wie sie dann der Verbrauch entwickelt. Und beim Strom hat andere Gründe, aber beim Strom macht man es derzeit so darum, das feinerseitlich aufgelöst zu machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. So, wie macht man sowas? Ein beispielhafter Aufbau. Man nimmt so einen einfachen Zähler. Die kann man kaufen im Einzelhandel, also kurz bei Ebay. Und der kostet eine große 20, 25 Euro-Grob. Und der hat eigentlich so ein, der hat so ein Display. Ich weiß nicht, ob man die kennt, oder man kann es vielleicht auch erkennen. Der hat so ein Display, in dem man anzeigt, die Verbrauch der Energiemenge. Das heißt, der zeigt uns an, 400 Kilowattstunden, so wie es der schwarze Ferrari-Zähler an sich auch macht. Der hat aber noch eine Zusatzfunktion, und zwar hat er hier zwei zusätzliche Klemmen über die er Impulse rausgibt jedes Mal, wenn er eine Wattstunde verbraucht ist. Und den Impulseausgang, den kann man jetzt nutzen, weil die Zeit, die zwischen zwei Impulsen vergeht, die ist ja umgekehrt proportional zur angeschlossenen Leistung. Noch dabei? Sprich, je mehr Leistung ich da dranhängen habe, desto kürzer ist die Zeit zwischen zwei Impulsen, und aus der Zeit kann ich dann eben diese Leistungskurve ermitteln. Ich gebe das gerade mal durch. Ich hätte es am Schluss gern wieder. Also das Ding in der Mitte ist der Zähler. Was kann ich da jetzt also tun? Ich schließe das ganz normal an. Ich hänge hier die Phase dran, und naja, dann hier den Verbraucher, hier ist der Lampe oder was auch immer. Sehr wichtige Anmerkung, wenn du noch nie was mit 230 Volt gemacht habt, dann solltet euch gut überlegen, ob er das jetzt anfängt. Oder ob ihr euch jemanden sucht, der das kann, der die Teile übernimmt. Der könnte also schön mit Volkszähler arbeiten, spielen, entwickeln und so weiter, ohne euch dabei erheblich weh zu tun, aber die Option gibt es schon auch. Also überlegt euch das gut. So wird man das also anschließen. Hier den Verbraucher und der Zähler an sich, weil er eigene Komponenten drin hat, brauchen natürlich auch noch eine Null, damit er da seinen Strom ziehen kann. Das ist schon alles, damit der Zähler funktioniert, bitte. Wie viel Ampere schafft so ein Kästel? Da gibt es bis 50 Ampere. Also so was man im Haus so hat, normalerweise, das kriegt man damit abgefackelt. Also das ist vorbei, das Wort gar nicht so weit weg ist abgefackelt, die es in China herstellt. Also das ist Geschmackssache. Wie viel Verbrauch der? Da gibt es unterschiedliche. Was man in den Angaben findet, in Datenblättern, klang mal auf, klang mal zu, liegt zwischen einem halben Watt und vier Watt. Keine Ahnung, wie präzise die Werte sind. Ich habe es nie nachgemessen, aber tolerierbar. Also definitiv, wie bitte? Nein, halbes Watt, halblich jetzt ja verdrehtbar. Ich glaube, dass man mit dem Zähler deutlich mehr sparen kann, als das halbe Watt, was er braucht. Also da kommen noch mehr Komponenten dazu, die noch mehr Strom brauchen. Also gut, da schließt man anderen Zähler schon vor sich hin. Und was wir jetzt noch brauchen, ist eine Möglichkeit, diese Impulse zu verarbeiten. Und der einfachste Weg ist, dass man sich so ein ATMEGA-Board nimmt. Zum Beispiel das, was es bei Polyin gibt. Das nennt sich AVR, net.io. Da ist so ein ATMEGA-Kontroller drauf. ATMEGA 32, den man am besten aber gleich ersetzt, durch ein 644. Das baut als eine 20 Euro. Da kommt dann die 5 Euro für den größeren Controller noch drauf. Standardmäßig hat er 2 Kilobyte RAM. Also wirklich K. Und was man dann noch braucht, damit er, ach so, das Wichtigste daran, der hat eine LAN-Buchse, der hatte so ein LAN-Kontroller, an den C. Und der hat eine LAN-Buchse. Das heißt, der spricht, grundsätzlich kann der Ethernet sprechen. Und wenn man dann die richtige, die richtige Framework, die richtige Distribution, sozusagen drauf ballert, Ether6, dann kommt da alles möglich an Protokollen schon mit. Also DNS, bla bla, HDP, in MySQL klein und also ziemlich spektakulär, was die Jungs aus dem Ether6-Projekt aus dem kleinen Controller rausholen. Da muss man also großlich selber programmieren. Das tut man da drauf. Der unterstützt auch das Onewire-Protokoll. Da kommen wir nachher noch mal dazu für die Temperatursensoren. Das ist sehr praktisch. Wir haben hier bei Polyn kostet das Bausatz 20 Euro. Macht riesen Spaß, nur wieder zu löten oder als fertiges Ding für 30 Euro. In der Folie, wenn ihr die habt, übrigens, hier gibt es dann die Links auf die Sachen. Also alles hier, High-Tech. Das Ding hängen wir also an diesen Impulsausgang. Dann nehmen wir einfach zwei Strippen und ziehen die rüber. Das ist der einfachste Fall. Diese Schnittstelle nennt sich S0 mit ISDN zu tun. Und das ist einfach ein potenzialfreier Ausgang. Das heißt, der Zähler verbindet einfach die beiden Kontakte im Rhythmus und der Net.io kann die dann verarbeiten. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein System, in dem die ganzen Impulse nachher landen. Weil da ist dann doch das Net.io etwas überfordert. Und da bietet es sich an irgendein Lampsystem zu nehmen. Ich bin ja ganz begeistert von diesen Pluck-Rechnern hier. Ich weiß nicht, ob er den Dockstar hier kennt. Den gibt es inzwischen nimmer. Und jetzt ärgert euch, den gab es letztes Jahr noch für 20 Euro. Da hat irgendwie ein Gigahertz 128 Megabyte RAM. Die Daten, die hier stehen sind andere, komme ich gleich dazu. Das heißt, das Ding gibt es eigentlich nimmer. Es gibt aber ein Schwesterprodukt, was auf dem gleichen Chipsatz aufbaut. Das nennt also schon iOmega. Nennt sich iConnect, hat doppelt so viel RAM und hat auch WLAN. Und damit kann man schon einiges anstellen, weil da kann man ganz normales Linux drauf tun. Also ein stinknormales Debian oder auch OpenWRT, wie man es mag. Das kann man als Backend verwenden. Möchte ich auch wieder haben. Gute Frage, was kostet das Ding von iOmega? Das kostet so 65 Euro. Also deutlich mehr als 20, aber dafür, dass es WLAN mit drin hat, also ganz praktisch noch, finde ich. Das ist nur eine Variante. Man kann da beliebig optimieren und alles zusammenführen. Denn net iO kann man wegsparen, beispielsweise, bedeutet dann aber, dass das Lamp-System relativ nah am Zähler sitzen muss. Wenn man dieses System dazwischen hat, hat man den Vorteil, ich habe eher ein LAN-Kabel von Zimmer A nach Zimmer B und darum finde ich es praktischer. Aber grundsätzlich muss man da kein net iO dazwischen tun, das stimmt schon. Da gibt es auch schon Verschläge, wie man das machen kann. Das heißt, die beiden verbinden wir mit einem LAN-Halt. Zum Stromverbrauch. Der iOmega, wenn man das Original-Lest-Teil benutzt, wenn man es ein bisschen anders anschließt, das ist alles dokumentiert im Wiki, dann braucht es jetzt ca. ein Watt. Und das Lamp-System, mitsamt der Platte hier, es ist ja den USB-Stick, wenn da keine richtige Platte dran hängt, sondern eben ein Stick, dann liegt es bei 3,5 Watt. Das sieht aus. Also, ich muss schauen, dass es nämlich hier hört. Also das gibt dieses Frontend, das findet ihr verlinkt auf der Webseite natürlich. Da gibt es eine Demo-Seite und standabmäßig wird jetzt hier, naja, wenn keine Werte da sind, zeigt da eben an die Skala von 0 bis 1 und eben ein Datum hier jetzt für eine Woche. Und hier kann man jetzt, wenn man dieses Lair hat, dann kann man sich Kanäle hinzufügen von Daten, die man sich visualisieren will, also Daten rein. Wenn man selbst schon Daten einreicht, dann ist es so, dass man die Daten, seine eigenen Daten, kennzeichnet über eine UUID. Ich weiß nicht, ob man den RFC kennt, so ein 32-byte String, den man mit übermittelt, der den eigenen Zähler kennzeichnet. Wenn ihr so was noch nicht habt und einfach mal schauen wollt, wie das aussieht, dann könnt ihr hier über ein Kanal hinzufügen, einen öffentlichen Kanal auswählen. Wenn ihr, wie gesagt, eine eigene UUID schon verwendet, dann tragt ihr die hier ein und sagt dann abonnieren. Und zum Neismäcke könnt ihr hier öffentliche Kanäle dann auswählen, beispielsweise Temperatur baden und dann auf abonnieren. Wunderbar, ich habe natürlich hier kein Netz und da habe ich ja weit gedacht. Wie super. Okay, zauber, zauber. Dann erscheint hier eine Kurve, die sieht dann etwa aus wie das hier. Total dämlich. Ich habe es daheim noch getestet, klar, mit Netz, egal. Hier gibt es eigentlich auch Netz, aber das machen wir jetzt nicht. Also gut, dann erscheint jetzt eine Temperaturkurve und die kann sich jeder schon anschauen. Das heißt, es gibt diese öffentlichen Kanäle, bei denen Leute gesagt haben, die Datenreihe, die veröffentlicht, die könnt ihr euch anschauen. Okay, das ist jetzt kein öffentlicher Kanal, das ist ein Kanal von mir und da möchte ich euch mal ein paar Beispiele zeigen, an denen man sieht, warum ihr nicht wollt, dass jemand anderes die Kurven von euch kennt. Jetzt können wir ein bisschen Geräte machen, Geräteraten spielen. Von welchem Gerät stammt denn die Lastkurve hier? Ja, Mann. Ja, ihr raus. Ja, Kühlschrank, genau. Also man sieht es an der, am Hub, denn er hat so ca. 30 Watt, was es auch gegart hat, wenn es anstrengt und man sieht, dass es auch nachts durchläuft. Also, das ist nicht die Fernbedienung beim Seppen. Und auch durch den der Abstand zwischen den also der Duty-Cycle und auch die absoluten Zeiten sind relativ typisch für den Kühlschrank. Da bin ich nicht ganz sicher, es könnte sein, dass es die Elektronik ist im Kühlschrank oder das ist komplett an der ganzen Phase gemessen, dass es dann anderen Verbraucher noch gibt. Habe ich noch nicht ausprobiert? Stimmt, das ist immer an, wenn ich einen Kühlschrank aufmache, das ist schlecht. Okay. Und? Was ist das? Eine Stunde. Also es hat was mit Wärme zu tun, das ist schon mal klar, aus allen Rückmeldungen kriege ich etwas mit Wärme zu tun, weil irgendwie 2.500 Watt, da kann man nur warm mitmachen, also so laut kann man nicht machen und so hell, was soll ich? Ja, genau. Also irgendwas mit Wärme. Man sieht es noch ein bisschen genauer darum. Bitte? Ja, okay. Heizlüfter, ja, also was daran noch charakteristisch ist, ist, dass der erste Impuls der ist deutlich breiter als die anderen. Das heißt, irgendwas wird da erstmalig aufgeheizt. Also ein Heizlüfter, deren Raum aufheizt, könnte es sein, es ist der Backofen. Und das heißt, von 20 Grad auf 180 braucht er einfach länger als von 170 auf 180, wenn er wieder nachheizt, wenn er wieder abgekühlt ist und so weiter. Das kann man also relativ deutlich hier erkennen. Und? Was könnte das sein? Ja, könnte Kaffeemaschine sein. Ja, die ist allerdings ein bisschen wilder, weil da sind mehr Aggregate drin, irgendwie mit Pumpen und Zeugs. Spülmaschine, genau. Und zwar lässt er hier das kalte Wasser rein. Heizt es auf, spült dann, wenn dann hier das Wasser dreckig ist, dann pumpt das ab und holt dann neues, klares, kaltes Wasser, pummelt auf und spült dann nochmal. Jetzt bin ich ganz sicher, ob es funktioniert. Ich probiere das einfach. Ich schalte mal hier noch das Wasser. Ha, geht dazu. Und da sieht man das auch. Das ist ein bisschen ungeschickt skaliert jetzt. Aber man sieht auch tatsächlich, ich habe das vorhin zum ersten Mal ausprobiert, ob das korreliert, der holt sich also tatsächlich das Wasser. Sieht man hier, Wasser verbraucht, dann holt es rein. Und heisst es dann auf und so weiter. Und dort passt es auch wieder. Also bestätigt die Theorie, genau. Da gibt es Wasseruhren mit einem Impulsausgang. Da kommen wir nachher kurz noch dazu. So. So sieht das also aus. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jemand diese Profile kennt, wenn jemand euer Stromverbrauchsprofil sich anzeigen lassen kann, dann sieht er sehr viel darüber, was bei euch im Haushalt passiert. Wann ihr Verbraucher nutzt, wann ihr ins Bett geht und so weiter. Wann ihr in Urlaub seid, wie lange ihr in Urlaub seid, wie häufig ihr in Urlaub seid. Und ob ihr beispielsweise, wenn ihr krank geschrieben seid, dann nachts bis um vier vor der Glotze sitzt oder sowas. Ob ihr Besuch habt, ob sich Dinge verändern. Und das sind sehr viele, ob ihr verreist seid, wenn ihr eigentlich krank wärt und so weiter. Das sind sehr viele Einblicke möglich, wo man sagt, na, man möchte eigentlich gar nicht, dass die Daten irgendwo zentral angesammelt werden. Es gibt dann noch andere schöne Profile. Das ist jetzt keins von mir. Und ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, dass es in England kürzlich eine größere Hochzeit gab. Und hier hier das ist die die Verbrauchskurve übers ganze Land von diesem Tag, an dem die heiratet haben. Und hier sieht man die Leistung, die gezogene Leistung in Megawatt, also irgendwie so in der Größe in Ordnung von 34 Gigawatt, das ganze Land. Und das spielt sich ab zwischen 8 und 15 Uhr. Und hier gibt es einmal die rote Kurve, das ist der Vorkast. Das heißt, man hat sich überlegt, wie wird der Verbrauch vorlaufen. Es muss man sich sagen, diese rote, wilde Kurve, das ist das, was man vermutet hat, das, was mit Bognostiziert hat. Und das Blaue ist, was passiert ist. Dann sieht man hier eingezeichnet, okay, die Promis kommen an und die Princes verlässt das Haus und was weiß ich, die Braut kommt an, bla, bla. Ja, Historie, ich meine, was die Hochzeiten angeht, die Großen, da haben wir auch eine Historie, aber vermutlich sind die Verbrauchsdaten von damals nicht mehr so brauchbar. Also man hat beides. Man hat andererseits weiß man, was eh passiert, und man weiß, was von Jahreszeiten man hat. Und es gibt bestimmte Dinge, die lassen sich langfristig abschätzen, bestimmte Dinge, die lassen sich kurzfristig abschätzen, wie jetzt, naja, eine Hochzeit. Und es gibt bestimmte Dinge, die lassen sich nicht abschätzen, wenn jetzt auf einmal ein Promis stirbt oder so, und auf einmal alle die Nacht durchglotzen und so was. Und das heißt, das ist eine Mischung daraus. Genau, mir fällt gerade wieder ein, ich sollte ja die Fragen wiederholen. Das heißt, es gibt da wirklich Leute, die sich überlegen, was wird wohl passieren und welchen Stromverbrauch werden, wie wohl haben. Ja, genau, das passiert. Und wie gesagt, hier hat man das speziell gemacht für diesen Tag mit samt Hochzeit und so. Und man sieht hier, zum einen, eine irgendeinen Anstieg. Und ich finde das Beispiel mit den Englern ist total geil, weil, es gibt ja auch so die Kurven bei uns, Fußball, WM und so was klar. Jetzt muss man sich überlegen, was passiert denn bei uns an Synchronenverhalten, das ist das Problem. Wenn jeder sein Ding dann tut, wenn er mag, hier halbzeit, was passiert bei uns in der Fußball halbzeit? Entspiel, WM. Ja, die Wasserwerke haben da ein Problem, kühlschranktür, genau. Das heißt, die Deutschen stehen auf, gehen in den Kühlschrank, holen Bier, usw. Das heißt, Kühlschrank auf ist so das Ereignis. Und was macht der Englender in der Pause? Er macht sich einen Tee, der schmeißt seinen Wasserkocher an. Nix irgendwie, 30 Watt, 1700 Watt, das ist ziemlich viel. Da knallt es richtig. Es gibt da übrigens ein total geniales Video von der BBC, die das so visualisiert. Ich weiß nicht, wie viel davon Fake ist, aber es ist sehr anschaulich und es ist sehr gut gemacht. Ich glaube, ich habe es nicht verlinkt. Wenn er es nicht findet, dann schickt meine Mail wirklich sehr sehenswert. Und hier sieht man es aber auch mal sehr schön. Hier gibt es jetzt die Genale aus der Kirche raus. Das ist quasi jetzt die Werbung. Sie machen sich hier einen Tee. Das springt hier an um 2,3 Gigawatt. 2300 Megawatt. Das ist echt viel. Das schafft man in Deutschland gar nicht. Also mit Kühlschränken, das kriegt man nicht hin. Echt cool. Danach gibt es hier den Beltconikis und da fällt es wieder ab um 3 Gigawatt. Das heißt, da kommt ein Lester aus der Küche und schaltet seinen Wasserkocher ab und setzt sich wieder vor die Glotze. Sehr schön, finde ich. Zurück dazu. Das ist der Endspiel der WM-20-Zählen von den Berliner Wasserwerken. Das war auch mal im Netz. Auch sehr spannend. Da sieht man halt auch das hier irgendwie was da passiert und dann lief es länger und so was. Also da kann man sehr viel rauslesen. Es ist sehr beunruhigend, wenn man das so sieht. Wenn es ganzheitlich ist, dann tut es ja nicht weh. Aber wenn es auf einen einzelnen Haushalt beschränkt ist, dann tut es also schon sehr unangenehm. Jetzt möchte ich euch noch kurz darstellen, wie denn der Aufbauern sich aussieht grundsätzlich. Also wir haben das Funktional, die den Volkszähler in vier, naja vier Komponenten unterteilt. Und zwar gibt es einmal das Messen. Die eigentliche, wo man ein Messwert halt bestimmt, wo man irgendwas misst, das übertragen im Wesentlichen das Wandeln von der Lokalen auf eine Weitverkehrsschnittstelle. Das Speichern der Daten und das Auswerten. Wobei man jetzt natürlich beliebige Sondergriffe machen kann, sagen kann, na, ich habe ein Gerät, das gleich misst und dann gleich eine Lelan-Schnittstelle hat. Oder ich habe ein Gerät, was gleich noch speichert oder sowas. Das kann aber beliebig dann hier kombinieren sozusagen, dass man ein Eingerät integriert. Aber rein Funktional hat sich es bewährt, das in diese vier Bereiche zu unterteilen. Und das Standard-Setup sieht momentan so aus, dass wir eben diesen Hutschienenzähler haben, der eben diese S0 Impulschnittstelle hat, die man dann an einen ATMEGA-Kontroller gibt, an dieses Net.io, welches dann mit einer Lanschnittstelle daherkommt. Also man sieht jetzt hier diese Umwandlung der Schnittstelle von Impulschnittstelle auf LAN. Speichert wird es dann eben in einem LAMP-System, sei es, dass es lokal steht, irgendwo im Haus oder eben im Internet. Also euer eigener Server, oder er könnte dafür auch folchsteller.org nutzen. Du musst ja selber wissen, ob er das wollte. Und die Auswertung läuft ja im Browser, das habt ihr schon gesehen, wie das aussieht. Das ist ein Setup quasi der Prototyp, der das umsetzt, der funktioniert. Und aktuell sind wir in der Richtung unterwegs, dass wir sagen, es geht darum, mehr Varianten umzusetzen, weil ich ja nicht sagen kann, was für euch die richtige Lösung ist. Weil ihr vielleicht sagt, mich interessiert ja kein Strom, mich interessiert ja das Wasser. Oder ihr sagt, na, ich hab kein Linux, ich hab keine Ahnung. Oder, ich kann nicht so schlecht, oder ihr wollt das nicht auf dem Browser, sondern und so weiter. Und es spielt ja auch schlicht gar keine Rolle, was irgendjemand davon hält, ob das für euch jetzt wichtig ist oder nicht. Weil für das Projekt, denke ich, ist die Reise, ist es so, dass das, was jeder für sich braucht, so, das sollte es auch hergeben, dass er sich das dran schnitzt. Und so ist es inzwischen, was die Messung angeht, so, dass wir diesen EDL fast unterstützen, das ist fast fertig. Das heißt, das ist für Energiedienstleistungen. Und das sind diese Standardzähler, die eben eingebaut werden, seit Anfang letzten Jahres. Das ist jetzt einer, das ist ein Easy-Meter. Auf dem Stream wird man da mitsehen, aber na gut. Und das heißt, wenn ihr renoviert habt im letzten Jahr oder neu gebaut habt oder das tun werdet demnächst, oder jetzt wird das Gesetz gerade novelliert, ihr über 6000 Kilowatt Stunden Jahresverbrauch habt und so weiter und so fort, dann muss man die Daten vergleichbarer Zähler bekommen, solches Smart-Meter. Und wir wollen die auch unterstützen, dass man auch die Daten von dort einspeisen kann, weil, dann muss man sich selbst keine Zähler mehr einbauen. Diese Hutschehenzählerschichte hat sich dann erledigt. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Und es gibt hier extra eine Schnittstelle, die dafür vorgesehen ist, eine optische Schnittstelle, die man mit minimaler Elektronik, also hier ist eine Fotodiode, die man anbinden kann, eine USB-Schnittstelle vom Dockstar. Oder klar, man kann auch die Serielle nehmen und es dann auf den Art-Mega hängen oder und so weiter und so fort. Jetzt hast ich geoutet. Nichts mehr mit unbedarften Fragen. Ist es unabhängig von der Schnittstelle, die es zu demjenigen gibt, der dieses Messgerät nachher betreibt, der Messdiesleister-MDL? Ja, der Messstellenbetreiber ist tatsächlich derjenige, es gibt eine Schnittstelle für denjenigen, der die Werte ausliest. Wenn er spezielle Tarife beispielsweise anbietet, das nennt sich die MSB-Schnittstelle, Messstellenbetreiber-Schnittstelle und es gibt eine Kundenschnittstelle, die Infoschnittstelle. Und der EasyMeter ist jetzt hier ein Sonderfall. Den gibt es in zwei Varianten und dann gibt es in der Variante, dass er sich eignet für eine Anbindung an den Messstellenbetreiber und es gibt in einer Variante, die sich nicht dafür eignet. Und der EasyMeter hat jeweils nur eine Schnittstelle. Der hat also entweder die Schnittstelle zum Messstellenbetreiber oder die für den Kunden. Das ist jetzt der, der die Messstellenbetreiber-Schnittstelle hat. An die kommt man, wenn dieses Gerät im Haushalt, also ein Zellerkasten eingebaut ist, dann kommt man dann nicht dran, weil dann oben drauf hier so ein Gerät sitzt, alles verplompt und so weiter, dann kann man das Ding nicht nutzen. Aber die anderen Geräte, die es gibt jetzt von Hager, von EMH und so weiter, die haben alle diese Schnittstelle und das ist dafür die andere. Die MSB-Schnittstelle, da brauchst du da keine Sorgen zu machen, ob man die versehentlich nutzen könnte, weil die ist hinten, da kommt man auch nicht dran. Das ist schon entsprechend gemacht. Die Frage damit beantwortet. Gut. Also den wollen wir unterstützen. Der spricht halt bestimmte Protokolle. Also der spricht jetzt SML, Smart Message Language und es gibt da aber auch noch das Obis-Protokoll und es gibt da auch noch andere Standards. Das ist dann aber reine Softwaregeschichte. Das passiert jetzt gerade, dass dafür ein Pasa entsteht und dass man die Werte dann auch einkippen kann in den Volkszähler. Die Infoschnittstelle gibt es in zwei Varianten. Es gibt einmal so eine Möglichkeit, als Impulsausgang das zu betreiben. Dann hat er 10.000 Impulse pro Kilowattstunde. Während die Zähler, wie wir sie vorhin gesehen haben, diese normalen Hutschienenzähler, also so gesehen eine höhere Auflösung. Aber der spannende Modus ist eigentlich der, bei dem er in regelmäßigen Zeitabständen den Wert rausgibt. Und da hatte eine Auflösung von ... Ich weiß nicht. Ich kann es dir sagen. Ja, genau, die lesen den Wert eben ab, aber die arbeiten auch nicht mit der Impulschnittstelle, sondern die lesen den aktuell angezeigten Wert eben ab. Der gibt über diese Infoschnittstelle, wenn er in diesem Betrieb ist, dass er die Messwerte rausgibt, dass er den aktuellen Zählerstand rauskommt. Ich glaube, es ist hundertstel Watt. Ich bin ganz sicher. Die Frage war jetzt, ob man die Zeit zwischen den Impulsen bestimmt oder ob man die Werte ausliest. Es gibt beide Modi. Es gibt einen Impulsausgang, bei den EDL-Zählern, bei diesen Smart-Mietern, dann gibt er für jede Kilowattstunde 10.000 Impulse raus. Ein Impuls sagt, ein Zehntel Wattstunde wurde jetzt gerade verbraucht. Diesen Modus gibt es, da spricht dann Protokoll, wo er sagt, der aktuelle Messwert ist bla bla bla, dass er einen Wert anzeigt für den aktuellen Zählerstand. Das unterscheidet sich jetzt wieder. Es gibt welche, die geben nur die Messdie, die Zählerwerte aus und es gibt auch welche, die geben zusätzlich noch die Leistung aus und so weiter. Da geben dann noch mehr Daten aus. Das ist unterschiedlich. Aber es gibt beide Modi, damit die Antwort auf die Frage. EDL, optischer Tastkopf, über einen Transducer zu messen. Da habe ich jetzt dummerweise nichts da. Letztendlich ist das eine einzelne Stromzange. So ein Zangenampelmeter kennt er vielleicht, welches man um den Leiter legt und welches dann proportional zum Stromfluss eine Spannung ausgibt und die Spannung kann man dann messen und dann hat man einen Rückschluss auf den Strom, der fließt und wenn man die Spannung kennt oder wenn man es separat nochmal misst, da gibt es Unterschiede dann, dann kann man natürlich die Leistung berechnen. Das wird auch demnächst fertig sein, das passiert auch gerade. Da passiert sehr viel, also sowohl was diese EDL und den optischen Tastkopf angeht als auch was diese Transducer angeht, passiert sehr viel bei, in dem Projekt von Matthias Dahlheimer vom Fraunhofer ITWM in Kaiserslautern, dessen Projekt heißt MySmartGrid. Wir sind da auch immer wieder zusammen unterwegs. Es war kürzlich das Elektro-Camp in Stuttgart, das zweite, Kaiserslautern und da wird es im Spätjahr wieder eines geben, aber jetzt in Groningen in Holland und wenn ihr euch das interessiert, also auf volksteller.org, MySmartGrid.de oder elektro-camp.de, da findet ihr mehr Infos dazu. Gut, dann die Wasseruhr, hat man vorhin kurz angesprochen, es gibt so Wasseruhr und da hängt einfach ein Kabel raus und da gibt es halt auch Impulse raus, jedes Mal wenn ein Liter durchgeflossen ist und da kann man dann das gleiche Ding dran hängen, der S0-Schnittstelle ist alles gleich nach hinten raus, wie bei diesem Hutschinenzähler und da hat man halt eine andere Einheit und das ist aber eigentlich schon alles. So, und dann sind wir definitiv aus dem Smart-Metering-Bereich raus, wenn wir von den Temperatursensoren reden. Es gibt solche Onewire-Temperatursensoren von Dallas, die haben drei Pins, das ist ein normales, Transistorgehäuse, der hat Plus und Minus und Datenleitung und den kann man an diesen AdMega einfach dranhängen und ISA6 bringt die Routinen mit auslesen. Das heißt, alles was man braucht ist diesen Temperatursensor, den man für zwei Euro circa kriegt, dann drei Lötepunkte und dann die Software, der Rest ist dann Software und da kann man direkt die Temperatur auslesen, abfragen bei dem Ding. Und das ist einfach so praktisch, dass, naja, und ab der Ablage im Backend oder ab der Übergabe an die Mittelware ist eh so, dass es keine Rolle mehr spielt, welche Werte man jetzt hier verarbeitet und dann visualisiert, das ist alles identisch. Da komme ich da noch dazu, es gibt so was. Es ist ein sehr gutes Messgerät, also es hat den Stempel von der CT, der Ernst Alas von der CT hat das getestet und ist ganz begeistert von dem. Das gibt es bei Reichelt, das kostet zehn Euro, also das heißt, mehr Killer Features gibt es eigentlich nicht mehr, das ist schon alles, in den Lahn, Buchse vielleicht, das wäre noch, aber ansonsten hat das alles, was man braucht. Und der Knackpunkt daran, das misst auch sehr genau, misst eben die Wirkleistung, der Knackpunkt daran behält die Werte halt für sich, aber da passiert gerade was, da zeige ich gleich noch mal was dazu. Okay, übertragen. Da brauchen wir halt entweder den ATMEGA plus Lahn oder halt eine Linux-Büchse oder irgendwas anderes und was das Speicher angeht, da haben wir in der Mittelware eine Datenbank Abstraktion und das heißt, wir unterstützen jetzt MySQL, PostgreSQL und SQL Lite und was die Auswertung angeht, da wäre es natürlich schön, man könnte es mit einer Smartphone App machen, mit einem Smartphone Browser geht es natürlich, aber das ist alles andere als optimal. Das wäre schön, wir hätten da noch was und das ist eine Idee und Nordlichter, brauche ich nicht auszupacken, ich glaube das kennt ihr, wenn der mit der entsprechenden Schnittstelle daherkommt, sprich, wenn man dem ein Bluetooth-Modul dran schraubt oder wenn man den an einen WLAN-Router dran hängt, dann kann man den auch als Display verwenden und die Idee ist die, wenn Nord reicht es zu messen und zu visualisieren, der ist total begeistert, es reicht, mehr braucht es eigentlich nicht, aber wenn man sich überlegt, dass man eigentlich Energie sparen möchte und nicht nur, mein Start-up hat nicht nur mit dem Ziel zu messen, sondern Energie zu sparen, da muss man sich fragen, wie kann man die Leute dazu bringen, dass sie wirklich Energie sparen. Wie mache ich jemanden klar, jetzt wäre gerade ein Moment zu schauen, was du jetzt gerade verbrauchst, weil irgendwas läuft da schiefen. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, verbrauche ich gerade mehr als 1.000 Watt als Beispiel. Mit dem Nordlicht kann man genau das machen, dass man das da hinstellt und dann eben den roten Punkt an die Wand wirft, wenn mehr als 1.000 Watt und einen gelben Punkt, wenn zwischen 150 und 1.000 Watt und weniger als 150 weißes Grün, so was in der Art. Klar, das ist nur die erste Nährung, weil klar ist nachts 150 Watt ziemlich viel bei mir jetzt und 1.000 Watt, das müssen nicht unbedingt viel sein, wenn es gerade die Spielmaschine läuft, und für einen Alarm und so weiter. Da kann man noch deutlich weitergehen, da ist noch sehr viel auf dem Konzept gar nicht klar, was man da tun könnte. Aber für einen ersten Schritt überhaupt mal zu visualisieren, ist in Nordlicht sich eine gute Idee. Ob man jetzt unbedingt sagt, Rot bedeutet mehr als 1.000 Watt oder ob man da auf eine bessere Idee kommt, jetzt haben wir gerade 200 Watt und wir lassen es rot leuchten, weil wir wissen, dass es eigentlich 200 Watt sein sollten und so. Na ja, da fehlt noch das Konzept, das ist eine spannende Frontend auf alle Fälle. Schnittstellen. Hier vorne, am Übergang von Messen nach Übertragen, haben wir, was die ist durcheinandergeworfen, jetzt Hardware-Schnittstellen und Protokolle. Also hier haben wir auf alle Fälle S0 als Hardware-Schnittstelle und Protokoll. SML über diese serielle Geschichte oder alternative OBIS, dieses andere Protokoll. SML ist binärkodiert und OBIS ist ASCII dann eben Onewire oder auch Six Low Pan. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ein Funk-Protokoll, welches auf IPv6-Basis und ohne Lizenz FU, also parallel zu Bluetooth auch auf dem gleichen Standard 80254 aufsetzt, aber eben eine andere Applikation darauf praktisch bildet. Aber man muss sich keine Lizenzen kaufen bei SIGB für die einzelnen Module. Das sind so etwa die Randbedingungen. Wie SIGB auch kann man das auf mehreren verschiedenen Frequenzen betreiben. Also auf dem 2,4 GHz-Band oder auch bei 868. Und gerade für das Funken im Haushalt aus dem Zählerkasten raus, Blech und so, erinnert euch. Das sind 2,4 GHz nicht so sehr praktisch und die 868 sind da deutlich besser und Six Low Pan ist sicher auch eine spannende Schnittstelle. Der Matthias Dahlheimer macht sehr viel in diese Richtung. Ja, die Schnittstelle zwischen das Protokoll dann die Volkszelle-Api und zwischen dem Speichern und Auswerten, natürlich auch wieder die Volkszelle-Api. Das heißt, das Ziel ist auf alle Fälle eine Vielfalt zu erreichen. Das heißt, wenn jetzt jemand daherkommt, das passiert eigentlich auch schon die ganze Zeit, dass jemand sagt, das ist alles ganz super, aber ihr habt ja gar nicht ... Dann soll es dem möglichst einfach sein, das zu integrieren, weil der sagt, die ganze Visualisierung ist super, da hätte ich es lange dazu gebraucht. Aber ich möchte eigentlich diesen Conrad die Frequenz misst. Oder ich möchte jetzt diesen KD302 anbinden, weil der so und so weiter. Was den Status angeht, wo jetzt hier grüne Haken sind, das funktioniert. Die Haken entklammern, das wird demnächst funktionieren. Das ist absehbar, da ist nicht mehr viel zu tun. Aber wenn ihr es haben wollt, könnt ihr euch direkt melden und das Bisschen, was noch zu tun ist, tun. Und da wo die roten Kreuzel sind, das halte ich verspannt. Da gibt es auf alle Fälle noch einiges zu tun, da ist noch nicht sehr viel passiert. Da könnt ihr euch also austoben. Jetzt möchte ich euch noch das Wiki zeigen. Und zwar in Bezug auf das Ding hier. Genau, es gibt hier dieses KD302, wie gesagt, bei Reichelt. Und da hat sich jemand gefunden, der gesagt hat, das Messgerät ist super und das, was ihr macht ist gar nicht so schlecht. Aber jetzt fehlt ja irgendwie noch die Brücke. Dann hat er sich das Ding mal auseinandergenommen und ... naja, aufgemacht. Vorsicht, 230 Volt. Das ist nicht alles zum Nachahmen empfohlen, zur Nachahmung empfohlen. Und der hat sich so eine Tochterplatine gebaut und der hat sich, nachdem er ein bisschen verstanden hat, das sind zwei Chips drin, ein Messchip und ein Controller. Was die beiden denn so miteinander machen und welche Werte die verwenden und wie die miteinander kommunizieren, hat er versucht, an die Kommunikation heranzukommen und um an die Messwerte dranzukommen. Und der Knackpunkt ist ja der. Die Werte rauszufunken von einem Controller, wenn man die Werte mal in der Hand hat. Das ist relativ einfach, also über Bluetooth oder über WLAN oder über Six Lowpan. Das heißt, das Schwierige ist die Werte, die guten Messwerte mal in die Hand zu bekommen. Und da hat er eben gelötet und das ist hier das E-Prom, in dem die Werte sind. Da hat er mal ein bisschen ausgelesen und sehen, dass es da zum Beispiel eine S0-Schnittstelle gibt, also so eine Impulschnittstelle, die bei Leistungswerten größer 2 Watt nichts mehr anzeigt. Jetzt ist der Leistungsbereich bis 2 Watt schon auch sehr spannend und künftig wird der überspannender, das ist schon klar. Und trotzdem, das meiste passiert halt heute Oberhalt von 2 Watt. Also gut, dann hat er sich so ein Bus Pirate besorgt und die da dran kängt und... Ah ja, er hatte in Foto drin von einer Variante, die nicht so Nachahmung empfohlen ist. Er hat inzwischen aber rausgemacht. Und zwar, die Frage ist ja, wie man den Controller mit Spannung versorgt während man hier irgendwelche Werte ausliest. Der einfachste Fall ist, dass man hier Spannung drauf gibt, dann hat auch der Controller Spannung, aber hier ist natürlich keine galvanische Trennung drin. Das ist so eine Sache, das mag nicht jeder, das sollte man eigentlich gar nicht tun. Er hatte da auch ein Foto drin, aber inzwischen hat er das so gemacht, dass er da keine Spannung anschließt und die 5 Volt einfach einspeist und das hat einen Messwerte gibt, aber er kann dann mit dem Equipment sprechen. So, und dann hat er sich eben angeschaut, was hier so drin steht und bla bla bla und hier was die Schnittstelle machen und dann hat er... Ach doch, hier ist das Bild noch drin, also so sollte man es nicht betreiben. Hier besser, ne? Aber der der Herr lebt noch so gesehen, also alles gut gegangen und das ist da ein bisschen reingekniet und man so geguckt, was dann so geht und hier sieht man auch diese DS0-Schnittstelle, die jetzt hier bei 1,8 Watt dann schon fast alles runtergezogen hat, während bei 0 Watt eben alles oben ist und die Impulse sehen eben so aus und bei 2 Watt ist dann fertig, da hat man dann das ganze Zeit runtergezogen, dann gibt es also keine Unterscheidung mehr zwischen 2 Watt und 1000 Watt mehr und so weiter und so fort. Also, das heißt, hier ist ja unterwegs in Richtung die Schnittstelle da dran zu bauen, dann auch das Thema galvanische Trennung mit erledigtisch, das Einspeisen kann in den Volkszähler in das Backend. Ja, und auf dem Weg, als wir... Ach so, noch was genau, habe ich vergessen zu erwähnen, was mit in dem Kästchen dabei war, war einmal eine Steckdose, das kennt er schon, den Zähler, das habe ich was gesagt und da gibt es ein drittes Gerät und das ist nichts anderes als einen Art Megacontroller in den Hutschiengehäuse integriert. Und ein Design gebaut, eine eigene Platine gemacht auf Basis vom Art Megacontroller 1284 und eben dann 5 S0 Eingänge rausgeführt und dann noch ein Micro SD-Kart, Laser und klar die Larn-Schnittstelle damit man die Werte rausgeben kann und so weiter und der hat sich da ziemlich verkünstelt, der Udo, und das hat er wirklich sehr gut gemacht, ich gefällt mir sehr gut und da haben wir irgendwann mal überlegt, wie kann ich das machen? Danke schön. Also hier drin ist genau quasi der Ersatz für dieses Net.io Board und hier die Larn-Schnittstelle und dann haben wir irgendwann überlegt, die könnten wir noch besser machen, weil ich hatte bis vor einer Weile noch keinen Larn in meinem Zähler-Schrank und ich denke, dass es vielen so geht und das heißt, eine Funkschnittstelle wäre ganz praktisch gewesen. Dann haben wir überlegt, hm, Funk und dann gab es diese Bluetooth-Module, ah, im Checkspace-Kontext unterwegs sind und so weiter, also die Empfehlung habe ich irgendwie da von dort gekriegt, diese Bluetooth-Module und dann haben wir gedacht, es wäre doch praktisch, wenn das Ding funken könnte. Also habe ich mit dem Udo da ein bisschen drüber meditiert und wie der Udo so ist, der Udo ist derjenige, der dieses Ding hier gebaut hat. Das hat so angefangen, dass er gesagt hat, ja, aber Bluetooth ist blöd. Ich habe da was anderes gesehen, ich habe dann WLAN-Modul gesehen, ich habe dieses WLAN-Modul gefunden. Das ist irgendwie dann 25, 28 Euro. Der Vorteil daran ist aber, dass da ein Controller drauf ist, das heißt, der ist wesentlich schlauer, also auf dem Bluetooth-Modul ist auch ein Controller, aber das Datenblatt ist doch sehr karg und der hat schon eine gewisse Intelligenz reinprogrammiert, ich zitiere aus dem Datenblatt, der hat einen HTML-Kleint, hm, ich glaube, ich habe erst ein HDP-Kleint damit gemeint, aber na gut, die kennt sich mehr mit der Elektronik aus als mit dem protokollenischen Ordnung und der hat dieses Modul dann im ersten Aufbau mal hier so angesprochen, das war dann der erste Schritt und der zweite Schritt war dann, dass er gesagt hat, na, jetzt mache ich mal geschwinden Platinchen und da hat sich herausgestellt, Moment, eigentlich ist es ganz schön umständig zu sagen, man hat hier diesen Art Mega-2480 mit den S0-Schnittstellen und dann als Funk-Schnittstelle noch das WLAN. Was genau machten der 1284 jetzt noch? Den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. So, das heißt, die Platine sieht jetzt so aus, dass wir hier einen RT-Tiny drauf, dass er hier einen RT-Tiny drauf hat und der hat das sind zwei Eingänge für S0 ausgelegt und der spricht mit dem WLAN-Modul und der setzt dann direkt die Get-Requests ab. Da wird das Ganze dann viel, viel, viel einfacher. Fand ich ziemlich cool und zum Schluss sah es dann irgendwie so aus, also der Udo, der macht das alles ganz schön, ganz ordentlich, finde ich es total cool. So was passiert da. Achso, genau, diese 1.000 bis 2.000 Impulse pro Kilowatt-Stunde, die diese normalen Zähler hier haben, das finde ich eigentlich ganz okay, aber es gibt Leute, denen geht es anders, auf der Medienliste und da hat hier manchmal gesagt, na, da können wir doch eigentlich mehr rauskitzeln, wenn man ein bisschen wisst, was das Ding tut, weil der zählt ja irgendwie auch nur. Und der ist jetzt also dran, der hat es hier diese Seite angelegt und mal so ein bisschen geguckt, was da passiert. Ja, der ist der gleiche auch beteiligt, der mit dem anderen seine Finger im Spiel hat und wieder der Bass-Pirate. Und das heißt, diesen jetzt kurz davor, das Ding anders zu initialisieren. Im Moment geht es noch um die Kalibration, aber so die 400.000 Impulse pro Kilowatt-Stunde scheinen erreichbar, also eine deutlich höhere Auflösung irgendwie, ob man das braucht, das ist eine andere Diskussion, ist die falsche Frage, aber mehr ist immer besser, grundsätzlich genau. Das heißt, im Moment geht es noch um die Frage, wie kann man das kalibrieren, weil da gibt es so einen Teiler, kann man dann einfach überspringen, ist das konstant und so. Das versuchen wir gerade rauszukriegen. Cool, ja. Und wieder mit dem Ansatz, jemand kommt daher und sagt, das ist alles nicht schlecht, aber ich bräuchte jetzt noch, und man möchte den Leuten ermöglichen, möglichst einfach einzusteigen, möglichst viel zu verwenden, ohne viel Arbeit doppelt zu machen. Welcher? Der EDL? Also, die Frage war, ob der Smart-Meter, der offiziell eingebauter getrennt für jede Phase zählt, also der zählt getrennt für jede Phase, zeigt es aber im Moment. Also er kann es pro Phase ausgeben. Genau, der hat einen Summenwert und der hat ein Wert pro Phase, also er misst definitiv getrennt für die Abrechnung ist natürlich nur in Summe relevant. Gut. Nächste Baustelle, Infrarot, Lesekopf, weil, ich habe direkt sehen, ist noch ein bisschen frickelig, diese Anbindung. Man kann solche Leseköpfe, optische Leseköpfe kaufen, die man dann hier auf dem Smart-Meter kauft, da gibt es auch eine Standard-Mechanik dafür und die werden allerdings relativ teuer verkauft, was total lächerlich ist, weil da ist eigentlich nichts drin. Also wie gesagt hier, das ist die gesamte Elektronik, zwei Transistoren und so weiter und die Fotodie, oder die werden verkauft für zwischen 90 und 120 Euro und also ja, also da ist ein Markt, wenn ihr irgendwie ne und so weiter. Also der Udo hat sich dahinsetzt und da mal ein bisschen was gemacht und wie das halt so ist, wenn er sich hinsetzt, dann macht das gleich ordentlich und das sieht ihn etwa jetzt so aus, das hat er jetzt gestern Abend ins Wiki eingestellt, also dass er da irgendwelche Renderings drin hat, heißt für mich, dass die Platine gerade noch in der Mache ist, also das hat er dann vielleicht morgen oder so, würde ich mal vermuten. Viel länger geht es beim Udo nicht. Und ja, das halte ich für eine spannende Ecke an die Standard-Zähler dran zu gehen, weil das eben für viele das Problem löst, überhaupt an den Strom dran müssen, also an die 230 Volt und im Einzelfall ist möglicherweise sogar billiger, weil er muss ja keinen Messanrichtung mehr kaufen, die hat er ja schon, und die Messwerte, die er verarbeitet, die sind exakt identisch zu denen, die Sehwerk verarbeitet und so, also es hat schon viele Reize. Auch übrigens, ihr könnt auch mal bei eurem E-Werk anfragen, bei eurem Verteilennetzbetreiber anfragen, ob der euch denn nicht so ein Smart-Meter einbaut, ohne dass ihr da jetzt einen speziellen Tarif haben wollt, der das nutzt und was es kostet, weil es gibt Leute auf der Mailing-Liste, die berichtet haben, dass deren Energieversorger für 50 bis 80 Euro so ein Ding einbaut, also mit alles, also komplette Kosten und das finde ich sehr fair. Welchen Säler zu tauschen? Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, das könnte sogar sein, dass also jetzt grad, wenn die Novelle durch ist, dann wird es definitiv so sein, wenn es bis dorthin rauszögern kann, dann werden sie kein Alten mehr einbauen können. Das ist mein Verständnis, wie es jetzt ist. Frag doch mal. Also die Frage war grad, was passiert denn, wenn der alte Ferraris, der schwarze Säler, seine Eichfrist überschritten hat und dann getauscht werden muss, kann der überhaupt noch mal gegen Ferraris getauscht werden? Ich denke, es kann jetzt schon noch passieren. Und dazu kommt natürlich, dass es eine andere Dimension gibt. Da gab es auch noch Berichte, dass es E-Werke gibt, die sagen, ja, ich weiß, ich müsste eigentlich jetzt einen Smart-Meter einbauen. Auch wenn derjenige jetzt kein Kunde bei dem E-Werk mehr ist, weil er seinen Strom von woanders bezieht und das er sagt, ja, wir machen es aber einfach nicht und dann müssen sie uns schon verklagen. Da gibt es die Geschichte von einem, der sagt, da kriegen wir endlich mal raus, ob es eine Ordnungswidrigkeit und ein Straftat ist, wenn ich das nicht mache und das lohnt sich vielleicht mal zu fragen, weil es gibt da wirklich sehr faire Angebote und wenn man für 50 Euro sich so ein Smart-Meter einbauen lassen kann, inklusive Installation oder auch für 80, also dann ist es definitiv der beste Weg. Was habe ich jetzt alles? Außer mich verlaufen. Das fehlt da so weit immer noch nicht. SML. Es gibt auch eine Seite in dem Wiki, in der unsere Erkenntnisse zum Thema SML-Protokoll dokumentiert sind. Wie gesagt, der Pasa, der entsteht gerade und ich gehe davon aus, dass demnächst Sternchen Fußnote das alles fertig sein wird, dass man die also anbinden kann und da haben wir einfach mal zusammengetragen, was es denn so gibt. Wie arbeiten die denn, wie sieht die Spezifikation aus, was für Dokumente gibt es, die das spezifizieren, alles dann verlinkt und auch hier, wie sieht die Datei grundsätzlich aus und auch Beispielausgaben von verschiedenen Geräten. Hier im EMH, hier den Easy-Meter, genau der hier und dann nochmal EMH, EHZ. Wo man so ein bisschen sieht, was die so sprechen, um den Pasa entsprechend zu bauen. Was möchte ich noch zeigen? Ah, das Github Repository, genau. Und dort gibt es seit einer Weile neues Modul den VZ Logger und die DSD, dass man auf diesem, also in diesem zweiten Funktionsblock übertragen, dass man dort ja die Wandlung hat, die Ausrichtung LAN und Volkszelle-AP, alles Standard und nach vorne her hat man eben je nachdem, für jedes neue Messgerät vielleicht ein neuer Hardware oder gar neuer Software-Schnittstelle, neues Protokoll und da hat der Steffen Vogel ein Modul implementiert, der wollte eigentlich zuschauen, vielleicht auch dazu, hallo Steffen. Den VZ Logger der genau diese Funktion abdeckt, dass man sagt, wir haben ein Framework, welches nach hinten raus schon alles hat, nur eine neue Bibliothek einklinken muss, für welches dieses Protokoll spricht beispielsweise, gibt es da jetzt dann eine Bibliothek für das SML, eine für OBS, es gibt eine für das S0, da kann man auch das darüber abwackeln und da ich bin jetzt sicher, wie es gerade aussieht mit diesem Konradzähler, der auch ein sehr spannendes Gerät ist, da war man aber jetzt ganz zufrieden mit der Qualität, was jetzt die, also mit der Präzision, aber wenn jetzt so ein Gerät dazu käme, dann würde das sicher auch ein eigenes Modul bekommen, was die Anbindung angeht und dann hätten wir relativ wenig Aufwand um das dann anzubinden. Schon alles hier dokumentiert, ah Onewire, genau, schon, da steht es ja auch, Onewire, dann die S0-Schnittstelle und hier sind dann die Details beschrieben eben OBS direkt das S0 oder das SML kommt noch dazu. Gut, das findet sich alles im GIPT repository. Kommunikation läuft hauptsächlich über die Mailingliste inzwischen immer mehr auch über IRC, das heißt auf der Mailingliste wird es dann ein bisschen stiller so abends zwischen 18 und 23 Uhr findet sich da meist was, die Kontaktinfos findet ihr im Wiki, ah und Wiki gibt es auch, genau und ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen verlaufen ich bin jetzt aber inhaltig glaube ich durch ich glaube nicht, dass ich was vergessen habe ich denke, ihr wisst jetzt, ihr wollt unbedingt Smart Mieter haben, ob ihr damit Energie messen wollt oder irgendwas anderes oder Niederschlagsmenge oder Luftfeuchtigkeit das ist genau das, was ihr braucht ihr wollt auch, ihr wollt ein Smart Mieter ihr wollt aber auf keinen Fall eure Daten aus der Hand geben, was eure Verbrauchswerte angeht. Gut, dann sage ich schon mal vielen Dank vielen Dank auch an die hier aufgelisteten Steffen Vogel, Udo, den JD, den Willmar und den Goniom, das ist der Matthias Dahlheimer vielen Dank an euch, wenn ihr Fragen habt dann könnt ihr gerne jetzt loslegen also die zeitliche Auflösung ist nicht gesetzt im Gesetz aber die 15 Minuten Werte sind standard und die sind auch schlimm genug, also darum über höhere Auflösung braucht man gar nicht zu sprechen wen ist interessiert, kann man eine Mail schicken ich hab das, wenn man Daten von sich selbst hat, dann kann man auch schön mal die Auflösung verändert und schauen was kann man denn dann auch rauslesen und aus den Stundenwerten ist es so, ich hab das mal probiert dass man dann deutlich unscherfer sieht, aber auch da beispielsweise jetzt bin ich in Urlaub am Anfang kann man immer erkennen das verschwindet dann gerade, aber mit den 15 Minuten in der Wahl haut es noch hin und das heißt über eine feinere Auflösung als 15 Minuten braucht man nicht zu sprechen und wenn man über Aggregation sprechen möchte um zu verstecken was im Haushalt passiert dann muss man deutlich weggehen von 15 Minuten so deine Frage war aber eine andere kann man das überhaupt umgehen es ist so, dass in der Novelle ein Abschnitt enthalten ist der besagt ein Anbieter ein Tarif anbieten muss der so gestaltet ist, dass die Übertragung der Messwerte in feiner Auflösung also mehr als die Abrechnung nicht erforderlich ist also so ein Opt out quasi und ich hab das lesen hab dann gedacht na super, da steht natürlich nicht drin was es kostet gut, das kann natürlich im Gesetz auch nicht stehen das heißt und so weiter aber ich könnte mir vorstellen dass jetzt Folgendes entsteht dass es ein Anbieter gibt dass es berechnet wird dass wir die Daten nicht zentral brauchen entweder weil unser Tarif so und so aussieht oder weil die Messung und die Abrechnung komplett im Smart-Meter vor Ort läuft und der dann das nur einmal im Monat rauslässt so was zum Beispiel dafür wäre dann Platz und wenn sich so was im Markt findet und Leute sich dafür interessieren den bewusst ist, dass das andere eigentlich nicht wollen dann könnte auch das funktionieren also es wird der Standard wird sein, dass die Werte erfasst das ist zumindest im Gesetz wie gesagt vorgesehen dass es ein Opt out Tarif geben muss bei jedem Stromanbieter jeder muss mindestens einen anbieten die Frage war gerade welche Möglichkeiten gibt es denn das Equipment auch zu nutzen wenn ich Strom selbst erzeuge weil da haben wir ja mehrere Richtungen quasi ich hab jetzt einmal den Bezug das klassische, ich verbrauche einfach Strom und ich habe eben die Erzeugung dass ich Strom ein Speise ins Netz oder ich habe den Eigenverbrauch muss man 2 Dinge trennen Funktional, kein Problem weil in welche Richtung der Strom fließt ist ja Wurst also dem Equipment ist Wurst also Funktional ist alles geeignet diese Strom diese Verbrauchswerte zu ermitteln, kein Problem die andere Geschichte ist dass du aber solches Equipment brauchst für die Abrechnung das heißt es muss entsprechend geeichtes Equipment sein und das erfüllt man damit natürlich nicht und danke für das Stichwort ich habe mir das noch aufgeschrieben es geht hierbei nicht darum wenn man hier so ein Ding selber bastelt dann kann man zum Stromversorger sagen ich brauche gar keinen Smart Mieter darum geht es natürlich nicht weil es hier hoheitlicher Bereich verplompt es hat damit nichts zu tun es geht um die Visualisierung unabhängig davon was der Stromversorger tun muss ist nicht ganz so egal der macht es schon richtig so einbauen dass es dafür taugt also der Hucchi in Zähler dem habe ich es nicht überlegt dem ist vermutlich insofern egal weil er einfach Impulse zählt der zählt einfach nur vorwärts davon gehe ich jetzt mal aus genau weil er mit dem Schand also das heißt das ist nicht während insofern aber nicht geeignet dafür weil du willst ja dessen Sprechen berücksichtigen oder dass der nur in die eine Richtung zählt und wenn in die andere Richtung fließt dann kann man Zähler auflaufen zu lassen aber was man dann noch bräuchte wäre Equipment außen rum um dafür zu sorgen dass der Zähler eben genau da nicht zählt wenn der Strom jetzt in die andere Richtung fließt und da habe ich jetzt keine Erfahrung das kann ich nicht sagen was da also das Mess Equipment an sich taugt dafür aber man bräuchte noch Elektronik außen rum die das eben dann trennt aha jetzt fließt das so also muss auf den Zähler gehen und so weiter wenn also die Frage war braucht man das komplette Setup die Frage richtig verstanden so ob ein Speichern auf ein net I.O. notwendig ist also das net I.O. speichert derzeit nicht das kann es einfach nicht dazu zu wenig Platz das heißt es gibt es sofort durch also es kann minimal da kann man ein paar Puffer am Arbeitsspeicher anlegen für fünf Impulse oder so was aber dann wird es schon eng größt in Ordnung und das heißt aber man kann sagen der net I.O. speichert eigentlich nicht wenn ich den net I.O. habe dann kann ich damit gegen eine Linux Maschine doxtage was bei mir steht oder ob das volksteller.org spielt keine Rolle also ich habe so laufen ich habe meine Werte in volksteller.org ich habe bei mir im Haus diesen net I.O.s die die Impulse überladen dann ins Internet auf volksteller.org also ja man braucht vor Ort kein Linux System net I.O. reicht aus weil der genau schon das Protokoll spricht gut bitte nee klar also interessieren würde es sein dass man sagt ja klar wird machen aber das geht natürlich nicht also ja klar aber wenn die Grundidee ist zu sagen die Werte sind nur für einen selbst nutzbar und in dem Moment wo man natürlich die Messwerte hier in eine Datenbank reinwirft ist natürlich klar damit hat sie jemand anderes aber dass wir jetzt irgendeine Art von Auswertung anbieten das verbietet sich klar es ist auch so dass die da haben wir von vornherein in Augenmerk draufgelegt dass es keine möglichst wenig Informationen dass man möglichst wenig Informationen von sich selbst preis geben muss das heißt aus dem Grund gibt es keine Passwerte wenn man mit Passwerte anfängt dann braucht man eine Mailadresse und so weiter das heißt aus dem Grund es gibt diese I.O.ID mit den 32 Byte und man sagen kann naja dass sich das jetzt dass man da jetzt eine Kollision hat das ist halbwegs vernachlässigbar das Risiko und hinzu kommt wenn man sich keine I.O.ID wünschen kann sozusagen also wenn man eine I.O.ID sich aussuchen darf in der Hoffnung sich eine Kollision zu erzeugen das geht das schon wenn ich eine mehr aussuche in der Hoffnung möglichst eine Kollision schwierig zu machen dann ist entsprechend auch dann klappt das auch und es ist so das standardmäßig man sich die I.O.ID generieren lässt entsprechend auch dem RFC und so weiter die haben die API gerade eingestellt ich habe es noch nicht ganz verstanden ich habe nur die Frage für den Stream noch wiederholen Google hat eine API bereitgestellt für die Visualisierung und es war nicht so ganz klar was die damit vorhaben weil meines Wissens haben die auch eine Lizenz gekauft für Stromvertrieb in USA von der Weile und jetzt vor zwei Wochen etwa kam die Meldung die die API eingestellt haben finde ich erstaunlich ich habe es noch nicht ganz verstanden was das soll meines Wissens haben die keine also die Frage war ob die eigene Zähle Angebote haben aber jeder der SmartMeter gebaut hat für den Heimbereich der wollte sich natürlich mit diesen Google-Logo schmücken das heißt alle haben gesagt und übrigens unsere Werte kann man auch bei Google einreichen da kann man es dort visualisieren die Visualisierung ist toll ob man die Daten so unbedingt Google geben will das ist eine andere Geschichte die die Daten die man mit dem Yellowstrom also Yellowstrom hat auch so ein Produkt wo man den Sparzähler sich einbauen lassen kann dann sind die mein Messstellenbetreiber und die machen auch Werbung damit dass man die Messwerte zusätzlich zu Google geben kann also als Feature ist es auch nicht verwerflich meines Erachtens weil aber du musst den Leuten halt klar sagen was das bedeutet und wenn man seine Daten dort haben will okay und die API haben sie jetzt wohl eingestellt ich mag es jetzt genau aus was die Hintergrund-Erstaunung mitgekriegt dass es eingestellt haben also ich habe nur das Stichwort lesen sie haben die API eingestellt also ob sie das ganze Google Power Metering ob sie die Idee auch eingestampft haben das kann sein weil sie nicht gut dann euch vielen Dank bis demnächst