 So, dann freue ich mich jetzt ganz herzlich, den Tom anmoderieren zu dürfen. So ein Vorteil geht es um Container, nur diesmal nicht software getriebene Container. Diesmal geht es um Minen, geht um hochseekontainer und wie wir High Performance Computing, wie du es genannt hast, Minen in anders weit ferngelegene Ländern schön umsetzen können. Tom. Ja moin, ich bin Tom. Meine Visitenkarte behauptlich mache irgendwas mit Infrastructure Innovations, was auch immer das sein soll. Klingt gut. Ich bin hier heute um mit euch über High Performance Computing zu reden und wie man das heute so anfängt. Datacenter in a Box, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, es gibt so Firmen wie Google, wenn die neues Büro aufmachen, dann fangen die an und schieben da irgendwie so eine kleine Kiste rein, nennt das Datacenter in a Box, damit die ihren Standort anfangen können. Ist immer niedlich, aber wer meinen anderen Vorträge kennt, weiß, dass ich irgendwie immer so nach oben gucke und sage, zeig mal, was wirklich von geht. Wie kann man Dinge größer machen? Und ich habe das letzte Jahr so ein Projekt betreut, wo es darum geht, Rechenzentren in Seekontainer zu bauen und das Ganze zu skalieren. Und die Fragen, die ich dann halt zu stellen ist, was lässt eigentlich die Physik überhaupt zu, was kann ich da rausholen und was passiert alles, wenn man so ein Projekt über den Jahr betreut und das Ganze in Serienfertigung gibt. Aber die erste Frage, die man sich eigentlich immer so stellt, warum sollte ich eigentlich auf die verrückte Idee kommen, so ein Seekontainer vom Hafen zu holen, dann Rechenzentrum reinzubauen. Es gibt Räume, die kann man nehmen. Beton ist ja auch gleich viel sicherer, Betongold. Und dann stellt sich heraus, dass ein normales RZ gar nicht auf Hochleistung getrimmt werden kann. Wenn ich mir ein normales Rechenzentrum angucke, nehmen wir uns so ein Interaction Fra 5. Die haben ja ab und zu mal ein bisschen weniger Strom als andere. Die sagen halt so 5kw pro Reck. Und dann hört es bitte auf. Wenn man überlegt, ich habe so 5kw 42 Höheneinheiten, dann kann man sich ausrechnen, dass man da nicht viel Rechenleistung reinstecken kann. Umrüsten ist ein bisschen schwierig. Wer schon mal so ein Rechenzentrum war, weiß im Regelfall so ein erhöhter Doppelboden. Irgendwo am Rand steht eine Klimaanlage, die puste irgendwie kalt die Luft unten rein. Die kommt am Sauer wieder hoch. Das hat halt einfach physikalische Grenzen. Auch Bauzeiten für Rechenzentren sind einfach extrem lang. Von der Idee, ich möchte auf einem Gelände, was mir gehört, ein Rechenzentrum bauen, bis zum 1. in einem betriebnahmefähigen Server vergehen im Durchschnitt 3 Jahre. Das ist halt Deutschland, wie sich das gehört. Das kann mit den Containern schneller gehen. Das hängt immer von der Gemeinde ab. Einige sagen, das ist eine ortsfeste Anlage, weil sie wird ja nicht mehr weggenommen. Dann muss man durch den Bauantrag ein anderes sagen, Moment, das ist ein Container. Dann stört hier das alles nicht mehr. Und was auch mit dazu kommt ist, je kleiner die Anlage, physikalisch wird, desto effizienter kann sie sein. Das hat so ein bisschen was mit Kühlung und Ähnlichem zu tun. Da zeige ich nachher mal ein paar Fotos zu und erkläre das etwas detaillierter. Wie sieht so eine Anlage eigentlich aus? Das ist hier in der Nähe von Frankfurt, der Prototyp, den wir gebaut haben. Da oben sieht man, wie die Container aussehen. Relativ unspektakulär ist ein Seecontainer, hat vorne die Tür dran und die Dicke Rohre rein. Unten drunter sieht man die Klimatechnik, die man braucht, wenn man das in unserem Land betreiben will, keine andere Kaltwasserquelle zur Verfügung hat. Dann nimmt man ganz normale Industriekaltwassersätze, stellt die dahin und dann geht es los. Das ist eine Anlage, die ist ausgelegt für 750 KW. Die kann sie auch liefern. Dann wird es aber auch spannend und dann hat man meistens eher so ein Stromversorgter. Ich habe gerade bei euch den Not-Osten-Propf gedrückt. Ich habe da so ein Spike im Netz gesehen. Die Kollegen von der Schaltwarte kennen mich da mittlerweile. Links ist so die Einsicht in so einem Container, wie er jetzt mit HPC gebaut wird. Das ist eine ESIC-basierte Lösung. Komme ich noch mal ein bisschen drauf zu, was das genau macht. Man kann das Ganze auch ein bisschen klassischer bauen. Das ist so ein komischer Hersteller mit einem Brückenlogo. Viel zu teure Hardware, aber das ist ein Use-Case gewesen für SAP. Die gesagt haben, wir brauchen zertifizierte Hardware. Containerfolge macht 200 KW rein, kann man so komisch in Memory-Datenbanken laufen lassen. Macht halt irgendwie Leuten Spaß. Das Ganze ist halt auch wirklich mobil. Da kommt wirklich ein Kran und hebt so ein Ding dahin. Die Dinger werden im Werk komplett fertig vorgebaut und dann einfach nur noch angeschlossen. Und dann kann man die entweder nach Frankfurt stellen oder man sagt halt, nee, das macht uns keinen Spaß und geht nach Norwegen. Norwegen ist eigentlich relativ schön, da sind die Fotos nicht ganz so hoch auflösend, wie man sich das wünschen würde. Unser Projekt hat ein Partner-Firma in Norwegen gehabt. Die haben eine alte Erzmine genommen, die an einem Fjord liegt und da ein Rechenzentrum reingebaut. Hat ein paar Vorteile. Der Strom ist da unten ziemlich günstig. Er ist vor allen Dingen auch komplett grün, quasi überhalb der Mienen lichten Wasserkraftwerk, was das Ganze versorgt. Gekühlt wird halt von unten aus dem Fjord. Ja, und dann stehen da halt so Container einfach in Rei und Glied und machen irgendwelche IT-Dinger. Das Ganze ist halt auf Compute ausgelegt. Das heißt, da sind relativ wenig Daten voran, ich hol mir die Daten von hier rein, sie werden berechnet, ich hol mir die Daten zurück und hab da meinen Spaß mit. Grundsätzlich, das klingt alles total einfach. Dann steht man da und denkt, ok, ich stecke da Strom, Wasser ran und dann kommt die Physik. Also, ich weiß nicht, wer von euch hat Ahnung von Wechselstrom? Wem macht die Arbeit mit Wechselstrom Spaß? Da kommt man halt an ein paar Herausforderungen. Wie gesagt, normale RZs reichen nicht mehr. 10 kW kann man noch irgendwo anders machen im normalen RZ. Wir machen 30 kW pro Rek. Das macht bei uns 300 kW pro Container. Da hat man ganz andere Stromeffekte. Und dann hat man auf einmal so ganz lustige Effekte, die man nirgendwo anders hat. Leitungsimpedanzen. Das ist ein ziemlich fieses Thema. Normalerweise gehe ich davon aus, ich stecke irgendwo ein Kabel rein und hab kein Stress. Leider, oder Gott sei Dank, hat Wechselstrom ein paar lustige Effekte. Da bauen sich Magnetfelder auf. Die können dämpfend auf gewisse Sachen wirken, wie zum Beispiel Einschaltströme. Das heißt, ich habe irgendwo ein Gerät, ich schalte das an, ist ein normales Schaltenetzteil, die Kursatoren laden sich erst mal auf und ziehen auf einmal viel mehr Strom, als das ursprünglich mal geplant war. Wenn ich jetzt eine lange Leitung habe, dann dämpft die Leitung diesen Effekt, weil nicht genug Strom bezogen werden kann. Ich habe 40 Meter zum Trafo. Das was Schöne passiert ist, ist erst mal alles durchgebrannt. Einschaltströme von mehreren 100 Ampere auf einer Steckdose, wo man mal so 10 Ampere erwartet. Wenn ich alles auf einmal einschalte, dann macht es einmal laut klonk und der Trafo ist weg. Der Platzbedarf ist auch so ein Thema, so ein Sicherungsschrank, den man da rein bauen muss. Braucht eine gewisse Menge Platz und auch ein gewisses Luftvolumen, weil der wird warm. Alles nicht ganz so einfach. Und da will man den ganzen Kran natürlich auch noch messen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen normalen Rechenzentrum war, da steht üblicherweise irgendwo ein Schaltschrank in der Reihe, da ist irgendwie so ein Messgerät drin, das hat irgendwie so 10 x 10 cm und zeigt so ein paar Standard-Dinge an. Ampere, Volt, Kilo-Watt, vielleicht noch ein Cosinospin, dann hört es auf. Dann sagt man sich, okay, das ist ja nicht für normales Rechenzentrum reicht das. Wenn man so eine Anlage baut, dann ist das Messequipment ein bisschen größer und ein bisschen komplizierter. Dann hat man halt am Ende so viele lustige Sachen. Das ist ein Innenleben einer PDU. Das ist eigentlich nur eine Steckdosenleiste. Eigentlich. Die kann halt eine ganze Menge Dinge messen und schalten. Wenn die Container in Norwegen stehen, möchte man halt natürlich genau wissen, was passiert an meiner Steckdose, ich möchte gerne meinen Cosinospir, also meinen Leistungsfaktor wissen, weil das ist immer so ein bisschen das Problem, was die Kabelauslegung angeht. Kann man alles messen, dann stellt man fest, die Messwette reichen nicht. Wir haben eine Auflösung runter von 15 Sekunden auf allen Messport, die wir dauerhaft erfassen. Dann sieht man halt so Dinge wie Einschaltströme nicht. Und dann kommt die Spezialist mit etwas größeren Messequipment und dann sieht man da unten so eine schöne Messung, wie das Spike, den man da vorne sieht. Das sind 140 Ampere Einschaltströme, der auf ein paar Millisekunden da im Netz existiert. Sieht man auf keinem normalen Messgerät, da muss man dann halt schon mit dem großen Ostsee kommen. Und dann sitzen die Kollegen da, messen das und sagen, das kann nicht sein. Ziehen zum nächsten Container, messen da und sagen, das kann nicht sein. Sie haben dann drei Messungen gebraucht, bis sie überzeugt waren, ja, es gibt da ein Problem. Und dann sieht man die andere Messung oben drüber. Das Gelbe ist Spannung, das Rote der Strom. Wenn alles läuft, dann habe ich quasi keine Phaseverschiebungen auf dem System und habe einen Zustand, da träumen Energieversorger von. Ja, das Ganze zu schalten, das ist so ein klassischer Schaltschrank, wie man ihn in eine solche Anlage einbaut. Man sieht, kann ich hier mit einem Auszeiger, sieht man den, natürlich nicht. Man hat halt unten so diese gelben Dinger, die zur Strommessung, das sind einfach nur Wandlerspulen. Da oben drüber kommt so ein großer, fetter Schalter für 600 Ampere und ab da verteilt es halt kleiner runter, nimmt ziemlich viel Platz weg und dann kommen die Norweger. In Europa ist es eigentlich üblich, solche Anlagen dreifasig zu schalten. Man hat die drei Phasen, die müssen zeitgleich ausgeschaltet werden. Den Nullleiter lässt man einfach dran. Es gibt zwei Ausnahmen, Norwegen und Frankreich. Die Franzosen sagen, für ein Rechenzentrum ist uns das egal. Die Norweger sagen, Kinders, ne, bitte überall. Auf einmal hat man statt drei Poligen Schalter und überall vier Polige. Unser Schrank wird nochmal ein ganzes Stück kleiner. Macht halt wenig Spaß, wenn man das zu spät mitbekommt. In der ersten Container ist in Norwegen, die sagen, können wir nicht anklemmen. Kann man wieder ein bisschen tricksen. Es gibt eine europäische Maschinenbaurichtlinie, die das wieder zulässt. Dann sagt man, der ganze Container ist eine Maschine. Zählt ein Schild vor den dreien Achtungen, Hochspannung und dann ist das Problem gelöst. Ich habe mal so ein kleines Video mitgebracht. Wir haben da halt etwas größere Strommessgeräte drin. Wenn man dann halt auf die Idee kommt, so ein Container anzuschalten, Ton aus. Dann sieht man irgendwie wieder unten bei L1 bis L30 die Gesamtleistung von so einem Container. Das ist einfach mal so ganz eiskalt, gemütlich nach oben geht. Wenn man das so mit 30 oder 50 Containern parallel macht, hat das lustige Effekte. Das merkt dann auch mal der Stromnetzbetreiber. Und dann hat man halt hier nebenan nochmal ein Bild von diesen großen Lastschaltern. Und da kann dann irgendwann mal was passieren. Ich hoffe, ich habe jetzt einen richtigen Knopf gedrückt. Der Leute total unglücklich macht. Habe ich sehr erwischt? Das sollte man eigentlich sehen. Normalerweise springt er runter auf diesen kleinen, gelben Knopf. Das kann man auch zentral auslösen. Und wenn man auf einmal so einen 2-3 Megawatt weniger aus dem Netz nimmt. Ich weiß nicht. Hat jemand von euch schon mal einen Gartenschlauch gesehen, was passiert, wenn man einfach mal ganz spontan die Wasserzufuhr komplett abdreht, so auf Null, wie diese Schläuche so schön vor sich hin ausschlagen. Das tun Stromkabel auch. Und damit kann man auf Dinge aus der Verankerung reißen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ja, Kühlungen bei dem Ganzen. Wasser ist schlimmer als Wechselstrom. Wer Wechselstromrechnung macht, denkt sich, ist alles schön und einfach und gut. Wechselstrom ist halbwegs schnell. Wasser ist alles, aber nicht schnell. Da hat man so lustige Effekte. Wir haben gesagt in Norwegen, wie kühlt man da? Man nimmt das kalte Wasser aus dem Fjord. Das ist ganzjährig unter 8 Grad. Saugt das an, das geht durch einen Wärmetauscher. Wasser, Wasser, einen sauberen Wärmelkreis und von da geht es in die Container. Ich habe den ersten Container mit 300 Kilowatt hingestellt. Wir haben die Anlage angemacht und die Leute kamen aus den Containern geduscht wieder raus. Nein, wir hatten keinen Weg. Stellt sich raus, die Anlage braucht eine gewisse Mindestlast, damit sie das Wasser auf die 15 Grad Einlasstemperatur halten kann, die wir brauchen. Wenn man das nicht hat, ist das Wasser viel kälter. Es kam damit 8 Grad an. Die Mine hatte 45% Luftfeuchtigkeit an dem Tag. Und dann hat man so Effekte wie Kondenswasser. Wenn man einen Wärmetauscher hat, hat eine Oberfläche von mehreren Quadratmetern. Die Lüfter saugen das erste Mal an. Das kalte Wasser kommt raus. Was passiert, die Leute davor stehen, sind geduscht. Panisch ist, wir haben ein Leck, schaltet alles wieder ab. Dann geht man suchen und stellt fest, wir haben keinen Leck. Das ist ganz normal. Dann hat man so Effekte und sagt, wir haben jetzt nur einen Container, was machen wir? Wir takten die Pumpe. Wir lassen die Seewasserpumpe nur auf der kleinsten nötigen Stufe für 5 Minuten laufen und in eine halbe Stunde aus. Dann kann man wunderschön im Graf sehen, wie sich Wasserwellenförmig bewegt. Und es ist langsam. Ich sehe auf dem ersten Sensor vorne an der Pumpe, und dann sehe ich eine Viertelstunde später am ganz anderen Ende, dass das kalte Wasser angekommen ist. Das sind dann so Effekte, wo man anfängt zu arbeiten und sagt, okay, wie kann ich die Anlage einsteuern? Wie kriege ich mein System so hin, dass es auch mit weniger Last funktioniert? Und dann ist man irgendwann froh, wenn man irgendwie die 2 Megawatt-Wärmelast hat und die Pumpe auf der kleinen Stufe laufen lassen kann. Und dann passiert auch mal so Dinge, dass man irgendwie auch immer 50 Grad warmes Wasser hat, wenn man die Sommerzeitumschaltung stellt sich raus, dass der Hersteller der Steuerung für die ganze SCADA-Technik eine lustige Funktion gebaut hat, mit der er irgendwie get-of-time und get-date macht. Und wenn man beide benutzt, eine von beiden kennt die Sommerzeit nicht. Und dann war auf einmal ein Gap von einer Stunde drin und dann hat die Anlage nicht gescheitet. Und ich sitze irgendwie im Gratum, das kommt so an SMS, du hast gerade 45 Grad Wasser Einlasstemperatur und der Container hat 85. Ich habe mal abgeschaltet. Also, da hat man dann halt so Effekte, mit denen man gar nicht rechnet und wenn man dann halt an versucht zu was auszuplanen und was kann eigentlich alles schiefgehen, dann kommen auch andersrum Effekte bei rum. Das Beste, was ich hatte, drei Container war in der Meinung, dass die Wassertemperatur beim Einlass höher sei als beim Auslass. Ich bin irre geworden, weil ich sitze in Hamburg im Büro. Die Anlage ist in Norwegen. Ich kam am Ende raus. Das sind halt so Straßen, wo die Dinger reingebaut werden. Die haben im Autokad Spiegel statt Kopieren gedrückt. Es hat keiner nachgedacht und die Rohre waren falsch rum. Das führt dann auch zu einem, es gibt jetzt drei Möglichkeiten. Entweder die Verrohrung im Container ist falsch, die Sensoren sind falsch rum angeschlossen oder die externe Verrohrung. Es ist dann sehr lustig, wenn man in Norwegen mit den Leuten steht und dann stehen da Leute vor dem Rohr. Warm, kalt. Gehen so zwei Meter rüber zur anderen Lage. Kalt, warm. Ups. Und wir reden da halt von Rohren, die so ein Meter Durchmesser haben. Die klemmt man mal nicht gerade um. Allein das Wasser ablassen dauern anderthalb Tage, weil es muss hier irgendwo hin. Und ja. Die Alternative ist halt zu sagen, okay, man macht die Kälte halt einfach selber. Das ist nicht ganz so umweltfreundlich, wie aus dem Fjord zu nehmen. Das Fjord kann mehrere Gigawatt ab, dem ist das total egal. Hier muss man halt Strom verbrennen, um irgendwie Kühlung zu erzeugen. Das bringt auch noch ein paar andere Herausforderungen mit. Wir sind in Deutschland, die Anlage ist draußen. Ich weiß nicht, ob es schon mal jemand von euch gemerkt hat. Wir haben ab und zu auch mal draußen Temperaturen von unter Null. Wasser wird dann halt irgendwie komisch fest. Das wäre ja nicht schlimm. Es dient sich auch noch aus. Also fängt man an, da irgendwelche anderen Stoffe mit reinzukippen ins Wasser, damit das nicht passiert. Im Normalfall ist das irgendein Glucol-Gemisch. Wir sind hier in Deutschland. Die Anlage hat irgendwie 25 Liter Wasser. Aber das könnte hier ins Grundwasser gelangen. Also hat man auf einmal Grundwasserschutzkonzepte mit am Hals. Man fängt da an, auffangen, Wannen rundherum zu bauen, die das Ganze auffangen. Man hat Verträge mit Spezialfirmen, die im Falle einer Leckage kommen, das Ganze abpumpen. Das alles muss nachgewiesen werden, bevor man so eine Anlage in Betrieb nimmt. Macht dann wenig Spaß. Bürokratie hochdreicht. Ich glaube, wir haben zweieinhalb Jahre gebraucht, um das Ding in Deutschland hinzustellen. Auch lustiger Effekt. Diese ganze Anlage steht in einem Industriepark bei Frankfurt. Die Kühlflüssigkeit kommt im blauen Kanistern. Wird vom einem Lieferdienst gebracht, über Großhändler und sonst was. Die Produktionsanlage ist in Sichtweite. Aber glaubt nicht, dass man da mal ein Schlauch überlegen könnte. Ja, wie sieht das Ganze dann drinnen so ein bisschen aus? Das ist so eine Rückansicht von so eine Kühleinheit. Eigentlich ist das total unspannend. Was man halt hat. Unten ist Ablauf, oben Zulauf. Kaltes Wasser kippt man immer nach oben, damit es nach unten durchlaufen kann. Ist halt ein Wärmetauscher drinnen. Vorne steht ein ganzerstapel Lüfter. Die sieht man hier auf dem zweiten Bild, wo die Dinger so ein bisschen nach vorne gesetzt sind. Da sind die guten EBM Papst. Wenn das Ding läuft, kann man drinnen auch Wäsche trocknen. Gar kein Problem. Dann baut man das halt mitten in den Container rein. Dann hat man da eine mehrere Anzahl von diesen Klima-Geräten. Und dann sollte das eigentlich funktionieren und gut sein. Spaß machen. Physik ist gemein zu uns. Wichtigster Faktor bei solchen Klimasystemen ist immer die berühmte Frage. Was ist eigentlich dein Delta T? Delta T ist die Differenztemperatur zwischen Einlass und Auslass. Auf Luft wie auch auf Wassersite. Es wäre ja total einfach, wenn man sagt, okay, ich habe vorne Luft mit 40 Grad. Ich habe irgendwie so kaltes Wasser von 15. Das ziehe ich einmal über den Wärmetauscher. Also habe ich auch Luft von 15 Grad. Schön wärs. Das ist ziemlich kompliziert. Was da eigentlich wie passiert, das kann man lange ausrechnen. Stellt sich raus, wenn die Lüfter langsamer laufen, habe ich kältere Luft. Das ist ein total wirrer Effekt gewesen, mit dem man erstmal überhaupt nicht rechnet. Und am Ende hat sich herausgestellt, wenn man die Lüfter bei 72,8% läuft, hat man die beste Effektivität. Weil die Luft halt ganz langsam rübergezogen wird und damit ein länger Wärmeausstatt finden kann. Ist auch so ein Problem, weil der Container relativ eng ist, hat man vorne und hinten nicht so viel Luftvolumen. Normalerweise würde die Luft sich im Rechenzentrum schön verteilen und sonst was. Das passiert hier halt nicht. Die Luft ist ständig in Bewegung und die Luft wird pro Minute 40-50 Mal komplett umgewälzt. Das bringt ein anderes Problem mit. Man hat meistens in solchen Systemen irgendwo Rauchmeldeanlagen. Die Norweger haben gesagt, okay, und da stand es so ein Standard-Rauchmelder, wie man ihn überall kennt. Hängt hier irgendwo an der Decke, da vorne hängt irgendwo einer, die hängen hier überall. Die haben die auch in die Container an die Decke gehängt, weil das ist Standard und vorgeschrieben. Wir haben in dem Container gestanden mit einer Rauchkassette und haben Rauch gemacht. Der ist da oben angekommen. Die Luftbewegung war so schnell, dass man quasi den Rauch hat gesehen, die vorne eingesaucht wurde, nicht mal bis nach ganz oben geschafft hat und sich umgedreht hat. Aus dem Grunde baut man solche Anlagen Rauchfrüherkennung ein, die eine eigene Ansaugung haben und das mitbekommen. Das heißt, man hat irgendwo ein langes Rohr, was hinten lang geht, hat ein paar Löcher, da wird angesaucht und dann wird die Anzahl der Rauchpartikel gemessen. Das funktioniert deutlich besser in solchen Konstrukten, aber eigentlich will man das dann auch noch mal an den Seiten oben und unten vorne und hinten haben. Ist dann halt so ein Erfahrungswert und es gibt ja unheimlich viele Parameter, an denen man spielen kann. Wir haben festgestellt, wenn man es wirklich übertreiben will, 340 Kilowatt Stromleistung kann man da ziehen. Das macht dann ungefähr 320 Kilowatt Wärmeleistung bei unseren Systemen. Das geht, dann ist aber auch keinerlei Luft mehr drin. Was man halt generell an diesem ganzen Projekt gemerkt hat, was man in der Schule in Physik gelernt hat, das stimmt. Das sind dann halt so Effekte. Warme Luft geht nach oben. Das ist so ein Ding, das hat man vielleicht mal irgendwie so als Allgemeinplatz in der Schule gehört, hat das im Hinterkopf und denkt sich, ja, kann schon so sein. Das Ding ist halt bis obenhin vollgestopft mit irgendwelchen Sensoren. Ich habe jetzt mal die Aussicht aus einer der Klimasysteme gezogen. Oben hat man halt quasi die warme Lufttemperatur. Die sind halt Sensoren immer oben, Mitte und unten, genauso wie man es unten hat. Und dann sieht man wirklich, dass es oben wärmer ist als unten. Und das trotz der großen Luftbewegung. Das sind dann wirklich so die Aha-Momente, wo man sagt, okay, hätte ich jetzt in der Art und Weise nicht mitgerechnet, dass das so deutlich wird, weil wir haben da ja, okay, ich habe aus Nachvollziehbarkeitsgründen keine Skalen dran, aber das sind durch aus 3 bis 4 Grad Unterschiede, was man da drin hat. Und dann merkt man halt auch beim Wasser, mein Delta T ist 15 Grad. Das heißt, da vorne kommt Wasser rein, mit dem will ich nicht duschen. Und hinten raus kann man da mit einem Pool füllen. Das sind halt so die Kleinigkeiten, die man bei solchen Projekten dann hat. Es macht furchtbar viel Spaß, so was zu bauen. Wir haben die Dinger bis zur Serienfertigung getrieben. Das heißt, da verlässt momentan eine zweistellige Anzahl pro Woche die Fabrik. Und man kann die Dinger sich halt dann dahin stellen, wo man will. Das mit Norwegen ist halt für Green IT relativ cool. Wir haben Anwendungsfälle aus dem künstlichen Lernen. AI und den ganzen Kram, wo Leute sagen, okay, wir haben hier eine große Datenquelle. Die Daten von da wegzukriegen, ist ziemlich aufwendig. Also stellen wir ein Containertemporär daneben, um da die Auswertung zu machen. Und am Ende einfach nur die Daten und die fertigen Modelle rauszuziehen. Das sind halt so die üblichen Anwendungsfälle, die man mit solchen Systemen hat. Ja, und damit bin ich quasi auch schon mit dem kurzen Überblick über das Thema durch. Ich habe jetzt Q&A und Felix kann ja mal mit dem Mikro gucken, ob sich Fragewillige finden. Gut, dann danke dir schon mal, Tom. Haben wir denn Fragen im Raum? Was hältst du denn von so Ideen, gar nicht so was in den Container zu verbauen, sondern die Sachen komplett in nicht leidende Kühlflüssigkeit reinzustopfen? Ich habe keinen Tauchschein. Also das ist eine Frage, die immer wieder kommt, auch so bei Projekten. Und dann steht man auf irgendeiner Messe, da steht dann quasi ein Aquarium vorein, wo irgendetwas drin ist, da denkt man sich super, da kann ich noch gerade so reingreifen und eine Festplatte tauschen. Wenn ich größere Anlagen habe, so ein ganzes Rechenzentrum, wie will ich da noch irgendwie Maintenance machen? Wenn ich vorstelle, ich habe ein Rek, selbst wenn ich das in ein Aquarium rein dübel, ganz unten irgendwas tauschen, ist quasi nicht möglich. Und dann sagt mal irgendein Kunden, du, dein Rek schalt dich heute ab, das ist die Rechenzentrumsdrohne, das U-Boot. Gibt da viele Ideen, es gibt am wenig sinnvolle Anwendungsfeld, das ist ähnlich wie komplette Wasserkühlung, wo ein paar Leute stehen und sagen, okay, ich nehme irgendwie ein Server, der hat jetzt Wasserkühlung. Was im Endeffekt die Leute meinen, ist, ich habe da eine CPU drinne, da ist ein Kühlkörper drauf, wo Wasser durchfließt. Der Server macht aber auch noch woanders Temperatur. Dementsprechend brauche ich immer noch irgendeine normale Kilomatisierung rundrum. Und das macht halt wenig Spaß. Das ist dann halt der Faktor, wo man sagt, wir übersteigen den Nutzen. Weitere Fragen? Ja, du hattest vorhin gesagt, dass wenn man, wenn auch voll das läuft, dass keine Luft mehr drin ist, können wir da noch reinkriegen? Ja, kann man. Empfehlung ist, einem sehr, sehr guten Ohrenschutz. Und ich empfehle dann irgendwie Hosen, wo man relativ schnell die Beine loswerden kann. Vorne ist es noch angenehm, sobald man nach hinten geht, ist man im Temperaturbereich plus 50 Grad. Das macht man nicht lange mit. Ja, kann ich verstehen. Habtestchenräume, die auch 70 Grad dazu haben. Und Wechselstrom ist eigentlich was ganz, was schön Lustiges. Man braucht kein Bildschirm. Man kann die Datennamen Kappa ablesen. Dazu, ich bin Fungamateur. Und wir haben bei Telegraphie, wenn wir 300 Ampere bei 12 Volt durchjagen, dann geht es schon mal ins Netz in die Knie. Ja, das ist ... Weitere Fragen? Da hinten vielleicht. So, da hat es vorher erwähnt, so zweistellig pro Woche wird jetzt produziert. Merkt ihr ja, dass da immer noch so von Woche zu Woche Designoptimierungen kommen, oder ist es jetzt fertig, fertig? Es sind eher QA-Themen, die auffallen. Man sagt, okay, hier hätte ich noch mal Label dran gemusst. Dieses Kabel hätte besser verlegt werden können. Solche Kleinigkeiten. Aber das Ding ist grundsätzlich fertig. Weitere Fragen? Wird es für die Spannungsversorgung intern von dem Ding nicht auch Sinn machen, intern dann mit Gleichspannung zu verteilen? Ich glaube, Google macht ja irgendwie was in der Richtung. Intern die einzelnen Server dann direkt mit Gleichspannung anfahren und ein großes Netzteil instellen. Das bringt kein Platz ersparen ist. Und Netzteile, die so groß werden, haben dann am Ende das Problem, dass du halt das Handling-Probleme hast. Und dann kann man dann schienen, die da irgendwo lang gehen. Lass da mal einen Schraubenzieher reinfallen. Macht keinen Spaß. Es gibt halt die OCP-Sachen, die sich darauf spezialisiert haben, die gehen dann mal dahin und sagen, ich habe drei Recks, das Mittlere macht Stromversorgung und zwei Recks in der Seite machen irgendwo dann halt die 12 Volt. Kann man machen, ist aber ein sehr spezieller Anwendungsfall für sehr spezielle Hardware. Kannst du was zu Preisen sagen? So, grüßenordnungsmäßig. Kommt auf die Ausstattung drauf an. Also ich würde mal sagen, so ein komplett leerer Container sollte ziemlich sicher für 3.000 Euro zu kriegen sein. Habt ihr mal über Spezialisierung von den einzelnen Containern nachgedacht, dass man zum Beispiel einen Container hat für die Stromversorgung, einen für die Kühlung usw. Oder baut ihr das immer nur alle Container gleich? Alle Container sind grundsätzlich gleich, weil es IT-Las Container sind. Wie wir vielleicht auf den Bildern gesehen haben in Frankfurt, die Klimasysteme stehen ja auf eigenen Gestellen, die auch wieder das passende Format eines Seekontainers haben. Es gibt auch halb lange Container, wo man zum Beispiel die usv-Anlagen reinstellen kann, wenn man sie braucht. Aber prinzipiell ist der Container halt einfach voll. Und die meisten Leute sagen, wir sind nicht bereit, ein oder zwei Recks mit Generatoren oder Batterien drin. Ja, gibt es. Je nach Anwendungsfall in Frankfurt haben wir sie zum Beispiel dran stehen, weil das auch für klassische IT-Loads mit als Use Case gedacht ist. In Norwegen haben wir es halt weggelassen, weil wir gesagt haben, wir haben keine Daten, die wehtun würden, wenn sie weg sind. Wenn der Strom ausfällt, ist die Anlage halt eine halbe Stunde weg. Wenn er wieder da ist, schieben wir halt die letzten Datenstand wieder rein und verlieren halt im Zweifelsfall um sie anzustellen. Wenn ihr jetzt elektrisch kühlt, in welchem Verhältnis ist dann die Energie, die ihr in die Server steckt und die, die ihr in die Kühlung stecken müsst. Das ist eine gute Frage. Ich habe keine genauen Zahlen, aber wir dürften irgendwo bei einem PUE von 1,2 liegen. Gut, dann sind wir schon im Ende angekommen. Ich denke mal, du hast noch ein bisschen Zeit, dass man mit Fragen zu dir vorkommen kann. Noch mal ein herzliches Dankeschön.