 Ja, schönen guten Tag. Oder auf GPN-Zeit, guten Morgen. Wir haben hier den ersten Talken openhub und Jana wird das schon heute, nachdem wir in den letzten GPNs, in den letzten Vorträgen gehört haben, wie kriegen wir eine Faser oder wie kriegen wir ein Netz in einem Rechenzentrum, mal erklären, wie kriegen wir denn ein Rechenzentrum und das ganze, step by step, von unten nach oben. Bitte. Danke. Hey, guten Morgen. Ist doch voller, als ich gedacht oder mit gerechnet habe. Ja, ich bin heute Morgen aufgewacht, habe so gedacht, so, ups, da steht noch der Laptop, der hat nach 12 Prozent. Hoffentlich ist die Datei jetzt nicht irgendwie weggespeichert und nicht verfügbar. Ich habe schon mit so einer Fehlermeldung gerechnet, dass ich dann anfangen darf und lustige Sachen wieder herstellen. Da kann aus irgendwelchen Backups, aber ich habe dann doch noch die passenden Folien gefunden. Von daher erzähle ich euch jetzt einfach mal, was man dann so braucht, um mal ein Rechenzentrum hinzustellen oder auch, wie man mal von so einem Schreibtisch-Setup zu so einem Voll-Setup, so ein Rechenzentrum hoch eskaliert. So, über mich, Jana, Herr Philp, ja immer, ich mache halt Rechenzentren nur, das ist irgendwie drei, wenn es sein muss, Infrastruktur. Ja, habe irgendwie jetzt den Ruf dort weg als Nerd. Ja, irgendwie von Remote-Hands-Team aufbauen über dann das ganze Team-Liedermann, dann irgendwie in Lab-Architekturen reingerutscht und irgendwie jetzt ein Business-Development gelandet. Ja, Business-Halt. Ein paar Begriffe, die ich verwenden will, Netzer-Satzanlagen oder Nias, USVs, sehr allgemein gültig. NSLs bei uns halt Notfall-Security-On-Site oder Security allgemein. Glasfasern sollten relativ klar sein. Dann Stromverteilung, habe ich zwar Zentralverteilung und Kopfverteilung, speziell allerdings Richtung Kundenseite Kopfverteilung, das red ich auch so ein bisschen eher in der Benennung darüber. EVUs komme ich einmal kurz drauf, wenn es um die Einspeisungen von Rechenzentren geht, UKGs, wenn es in Richtung Kühlung geht und dann UKGDX, wenn der Spezialfall noch kommt wegen Befeuchtung. Aber was wollen wir eigentlich, um irgendwie Hardwaren zu stellen? Ja, Platz, Strom und irgendwie Netz. Ja, das fängt irgendwie an bei dem Setup, was irgendwie unumtisch steht. Ja, es macht Strom, wie es vielleicht und kühlen, wie es doch nicht so viel Spaß. Dann kriegt man vielleicht doch irgendwie mal einen eigenen Raum, wenn man doch ein bisschen mehr hat und dann geht es halt weiter. Dann möchte man vielleicht doch nicht mehr im Keller sein und kommt dann in Rechenzentrums Architekturen rein, die dann in der Verfügbarkeit entsprechend steigen, bis man irgendwann sagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie hoch verfügbar, hochausfallsicher Banken, March Business. Ja, gut, fangen wir mal mit dem Schreibtisch Setup an. Keine Kühlung, wenn überhaupt man auf dem Fenster Strom einfasig kommt aus der Steckdose, 16 Ampere abgesichert. Ja, wenn man da mal wieder so viel dran steckt, dann funktioniert auf einmal der Rest nicht mehr, weil man nicht darauf geachtet hat oder im Raum einfach nicht genügend Strom reinbekommt. Und dann ist vielleicht auch das Ganze doch von einem Hausmeister gewennert, der dann um die Uhrzeit, wenn man selbst irgendwas tut, nicht wer da ist. Ja, und nächste Steckdose hält es halt auch nicht aus. Ja, kaskadierte Verteiler leisten, die dann irgendwie nur 10 Ampere können. Ja, der mal irgendwie dann, den Spaß gemacht hat, irgendwie mal gebrauchte Hardware zu kaufen, dann irgendwie dann doch irgendwie so ein Blade Center sich holt, wird dann auch merken, nicht jede Leiste hält die volle Last aus, die da drauf steht und naja, dann zieht man irgendwie so zwei KW und das Ding fängt an zu qualmen. Ja, macht irgendwie keinen Spaß. Auch sehr gerne, auch schon gesehen, Reinigungskräfte glauben, das Ding ist, es ist Wochenende, das Ding muss doch nicht laufen und schalten dann mal irgendwie das Ding aus oder putzen und sind engagiert unterwegs und drücken dann halt mal die Verteiler Leiste mit dem Ein- und Ausschalter aus. Ja, im Büro natürlich auch schon häufiger gesehen, ja, Speicherreich nicht, ich muss irgendwie sagen importieren USB Sticks und dann brauchen wir schnell jemanden Stick. Tja, und dann war die Datenbank weg. Ja, und von den kaskadierten Billowswitchen für 10 Euro aus China, ja, die machen dann auch irgendwann nicht mehr so viel Spaß und dann kommt irgendwie derjenige, der sagt, irgendwie könnte man noch die Bandbreite erhöhen und steckt mal zwei Kabel und anmanagt und ja, und dann hat man halt einen Loop und das in einer größeren Qualieninfrastruktur zu suchen. Viel Spaß, kann man machen, aber dann haben wir halt eine Yolo-Kolo, wenn überhaupt. Das ganze sieht dann auch ganz gerne mal so aus. Genau, da schreibt das Setup mit, die ich mal angefangen habe, ja, dann lustige Telco-Verteilung, ja, der Elektriker meinte, er wollte die Panels ab und zu nochmal rausnehmen und das nachzupatchen und war der Meinung, nee, irgendwie, es müssen doch irgendwie halb Meter Kabel sein anstatt 25er oder 15er. Und wenn man es dann doch vielleicht schafft, irgendwie nochmal irgendwie einen Abstellkammer zu finden, das endet dann ganz gerne irgendwie so lustigen Patch-Racks mit Tauermaschinen und irgendwie so Zeug was in der Gegend rumliegt und Müll und Gravesalat gibt es oben drauf. Ja, vielleicht hat man dann doch mal irgendwie einen Hausmeister oder den Verantwortlichen dazu erzeugen können, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier doch irgendwie ein bisschen was kritischeres. Es soll vielleicht nicht irgendwie jeder da dran und vielleicht macht es auch keinen Spaß, wenn irgendwie eine Sicherung fliegt und das Strom ist auch irgendwie so ein bisschen wackelig. Ja, dann denkt man sich halt, okay, wir machen es jetzt doch mal, versuchen es mal richtig zu machen, kauft sich eventuell nochmal ein Rack, versucht mal paar lustige Netzwerkgeräte, die irgendwie rumbaumeln, irgendwie auf Shelfs zu packen, vielleicht nicht direkt zu verkabbeln, vielleicht auf dem Patch-Panel durchzuführen, wenn man irgendwie so sein Büro selbst baut und kein Elektriker oder strukturierte Verkablung hat, dann doch vielleicht mal Patch-Panels einzubauen oder wenn man zu Hause auch mal hochskaliert, dann doch mal Patch-Panels einzuführen. Vielleicht hat man jetzt auch die Anforderungen, mal ein paar Follands zu machen, weil irgendwie End-User-Traffic und irgendwie die Hemmern ständig auf irgendwelche Server drauf und ja, vielleicht hat man dann auch einen Raum, kriegt irgendwie noch eine Lüftung oder eine Klimaanlage spendiert, natürlich alles nicht redundant, vielleicht ist Elektriker auch noch lieb und gibt ihm noch zwei Stromkreise mit entsprechender Absicherung für die USB und vielleicht haben dann auch die normalen Bromenschen keinen Zugang mehr, vielleicht dann nur noch die Abmins, aber das endet dann auch ganz gerne mal in Abstellkammer-Modus, vor allen Dingen, wenn halt nicht besonders viel drin steht, so schon erlebt, ja, wo stellen wir jetzt die 500 Kilo Papierlieferung hin? Ja, Keller ist irgendwie voll und kein Platz mehr, da ist auch noch so ein Raum, ja, dann denkt man sich nur so, ich ziehe da irgendwie Strom und das wird irgendwie warm und die Klima spuckt auch ab und zu Wasser, ja, dann fängt man vielleicht an und baut, dass sich noch eine Überwachungskamera ein in der Hoffnung, dass das dann das meiste abfängt, funktioniert dann meistens leider erstaunlich gut, aber auch da schon entsprechende Fehler passiert, ja, Krankenhaus IT macht es manchmal auch hart, ja, sorry, die Näher und im Keller schafft nicht mehr den Serverraum irgendwie, wenn das MIT läuft, packt den mal ein bisschen USB aus daneben und dann denke ich so, okay, mach ich mal, ich habe ja nur irgendwie drei Server, ein USB, reicht nicht, dann kann es karteben USB aus und dann kommt der erste Stromausfall, ja, und die geht auf Überlass und macht alles kein Spaß, deshalb wenn man in entsprechenden Lasten hat, auf die USB aufteilen, am besten unter 50% bleiben, dann sind die Akkus, die ja meistens irgendwelche Black-Gale-Dinger sind, am Effizientesten, ja, vielleicht hat man dann auch einen ordentlichen Switch oder was man halt dann so als doch gestellt bekommt mit ein paar Panels und vielleicht dann auch mal ein Rack, was man ein bisschen befüllen kann, aber auch das schützt nicht vor Fehlern, letztens erst an Arbeit, Kunde schickt USB, um mal eben noch einen letzten Server einzupatchen, ja, und dann war auf einmal sein Ablink weg, Privo ist auf Kopf vor und dann guckt man drauf, versucht, um zu konfigurieren, ja, und dann kommt auf einmal der Spaß, die Ports sind nicht einzelne auswählbar und guckt mal ein bisschen weiter, Telnet, aktiv, Atmen, Atmen, auf dem ist eine Public IP, also kennet ein Hardware, dann packt man es doch vielleicht mal in ein günstigeres Rechenzentrum rein, weil ja, Strom fällt doch häufiger aus und mehr als irgendwie zweimal VDSL oder Retro-SDSL ist halt vor Ort nicht verfügbar, dann guckt man halt und sucht sich doch irgendeinen kleinen Kolo-Anbieter, der dann vielleicht noch mit einer USB glänzt auf einem Feed, vielleicht auch noch ein Generator hat, sehr gerne dann auch mal, dann hoffentlich mit Rex, aber halt auch Anbieter, die dann auch individuelle Setups machen, vor allem halt in dem Game Server Low-Budget Bereich, dann halt auch sehr gerne mal Tower Server mit entsprechender Hardware und jetzt sollte endgültig kein End-User mehr reinkommen und eigentlich nur noch die Atmens, ja, nur die Frage ist dann immer, hat man jetzt 24, 7 der Exces, ist darauf immer einer vor Ort nicht zwangsläufig, deshalb vielleicht SLAs, aber eher so auf Strom und physische Verkabelung und wenn man dann direkt vom Anbieter dann irgendwie Netz kauft und der sich irgendwie hauptsächlich seine Bandbreite über Peering zusammenholt, ja, dann hat man die Telekom und dann wird es lustig. Ja, das wollt man haben, aber was wir eigentlich wollen, eigentlich wollen wir richtigen Platz haben, wir wollen eine richtige Security haben, wir wollen richtigen Strom haben, wir wollen eine ordentliche Kühlung auch mit Redundanz haben, Internet auch gerne ordentliche Backup-Strategien, vielleicht auch selbst was machen oder einen ordentlichen Carrier nehmen und das ganze bitte schön nur auf Glasfaser, weil wenn dann mal so ein größeres Gelände ist, dann möchte man auch nur noch Single Mode haben, ja, wenn man mal zwischen Gebäuden auf einmal 800 Meter One-Way hat, dann kommen dann auch gerne die Kunden an, ich hab dann Optik, die geht nicht, ich komm mich dahin, ja, kenn ihr deine Hardware, ja, zur Aufgliederung, so, okay, Schreibtisch, gar nichts, Keller, okay, vielleicht ein bisschen was mit den Basteln, Tier 1, ja, vielleicht jetzt ein bisschen Garantie, mit der der Erzählanbieter holt sich einfach sagt so, ich hab jetzt einfach eine gewisse Marge an Restkapital und Versicherungsdienstleistung, ja, und sagt einfach, du hast Rex, wenn du mehr als irgendwie eine gewisse Zeit weg bist, kriegst du irgendwie ja, dann irgendwie En Refund in Credit oder zahlst nächstes Monat mal nichts, das überlebt der dann halt noch, ja, aber so Time to Restore oder Time to Fix, gerne mal in Motor bis Freitag, 18 Uhr, ja, schon genug erlebt. Tier 2, der bietet einem dann vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht noch ein bisschen Redutanz in der Kühlung, dann auch ein bisschen, vielleicht dann auch mal SLAs auf Kühlung und Stromversorgung und dann kommen halt hoch zu den großen Tier 3, dann eben entsprechend Gebäude auf jeden Fall N plus 1 versorgt, AB Versorgung, Generatoren gerne dann mal N plus 2, Klima Geräte eben entsprechend ausgelegt, AB Versorgung, 3-phase, 16 Ampere Minimum, soll die gehen. Tier 4, als Sonderfall, Tier 4 bieten Rechenzentren eigentlich ausschließlich an, wenn sie die Hardware selbst betreiben oder supporten dabei, kommt auch später noch zu. Oder man sagt sich halt, mh, Beton, was man eigentlich haben will, macht irgendwie doch nicht so viel Spaß, weil Hardware tut weh, dann kommt man so auf Cloud, ja, aber Security, mh, ich möchte nicht, dass die regnet, also bleiben wir jetzt erstmal in dem Vortrag speziell bei Beton. Zwangsrundrohle bei Tier 2, dann vielleicht auch mit 24 7-axis, SLAs auf die Sachen, Strom und AB, hatte hin schon. So, kommen wir mal dann zu Rechenzentren in der entsprechenden groben Klasse. So, jetzt mit richtiger Gebäudezuleitung, Redundanz in den entsprechenden Ebenen, sinnvollerweise auch in der Gebäudezuleitung vom Energieversorger, da gibt es dann auch wieder so verschiedene Klassen, einige haben dann einen Energieversorger, von dem sie es eben entsprechend bekommen, andere haben dann AB-Zuleitungen, vielleicht noch von zwei unterschiedlichen Drafostationen, das ist dann wieder ein bisschen abhängig von der Lage, jeweiligen Rechenzentrums. Offen Land hat man dann in Ostrison, also hat man vielleicht dann eher Tier 1 oder Tier 2, aber Tier 3 ist dann meistens eher so in speziellen Gebieten verfügbar, wo dann sich viele tummeln und jeder eigentlich dann mit entsprechender Redundanz irgendwie angeben möchte. Dann hat man eventuell noch Glück und der RZ-Anbieter bietet einem noch als nettes Zusatzfeature, noch Remote-Hand-Services an und vielleicht auch noch die Möglichkeit, direkt zu beziehen oder bei Carriern direkt über den Einkauf des Rechenzentrums gut tarifierte Innenzugänge oder Side-Kopplung oder Ähnliches zu bekommen, gegebenenfalls dann auch RZ-Beratungen, wenn es dann doch mal mehr als irgendwie die 1 bis 5 Rechs sein soll und das dann doch eher dann mal so in 20 Rechs in dem Cage oder Eskalierungen ab 200 Quadratmeter plus ausartet, speziell wenn man dann verschiedene Standorte dann zusammenführt, vielleicht dann noch über zwei Sides Haar fahren möchte, dann gibt es verschiedene Rechenzene mit verschiedenen Leistungsangeboten. Ja, und, hey, ein langer Moment, da ist mir gerade die Präsentation abgestürzt, ob man nicht so Retro hat, wer nehmen oder ich hier rein. Genau, dann kommen wir noch mal zu Tier 4. Das ist eine Regel auf Kundenseite, speziell halt im Bankenbereich, wo dann auch ganz gerne eigene Security eingesetzt wird, wenn man die Rechenzentren halt selbst baut und betreibt, eben entsprechende Carrier muss man an sich im Zweifel ran buddeln lassen, weil nicht überall liegt halt die Fasern, die man gerne hätte und wenn der nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet halt zum Berg, sprich buddeln und das kann dann eben entsprechend auch mal Geld kosten. Ja, Redundanz, Spiegelung, HA Setups intern, Replikationen des Server Setups, dann bei gewissen Bankenrechen Center werden aktiv, aktiv mit N-mal, aktiv oder passive Backup nochmal an ganz anderen Orten, dann die Richtung ist auch das, was dann eigene Cloud Anbieter dann sich so ein bisschen auf die Fahne schreiben, allerdings machen die halt viel selbst und nehmen sie einfach sagen, erzählt Anbieter, gibt mir der Verdarkfiber dazwischen, ich mache irgendwie mein DWDM selbst und kümmer mich selbst, dass meine Daten von A nach B kommen. Danke. Zur Security. Jetzt sollt ihr bei Tier 3 ja, keiner mehr reinkommen. Zaunanlagen mit 247 Security, Rammsperren gegen wild gewordene Lkw-Fahrer oder Leute, die anderweitig rein wollen. Thermische Überwachung, Bewegungs- und Druckmelder in Außenbereichen, Videoüberwachung, lustige RFID Schließsysteme, ganz gern dann auch mal ohne PIN, das ist dann aber wieder eine Sache von Ausbauwünschen, speziell wenn es dann darum geht, man möchte irgendwie so 20 Quadratmeter Plus haben, dann muss man halt auf die Gunst seines LZ Anbieters hoffen, dass die einem dann auch die Kunden die IOL-Lösung anbieten und nicht irgendwie sagen, ja, das ist keine RFID, hier ist der Standardschlüssel, den du in den Baumarkt bekommst. Reporting möchte man dann auch eigentlich haben, sowohl für Zugang als auch für Stromvorsorgungen und Kühlung, aber komme ich gleich einmal zu. Hier natürlich auch das Thema Anlieferungen, natürlich möchte man, wenn man irgendwie Post bekommt, weil man sich mal wieder ein Stack bestellt, das soll ich nicht direkt irgendwie im Kett stehen haben, weil, naja, dann holt der LZ Anbieter und hat eventuell auch so eine Policy, ja, wenn es halt länger als zwei Tage drin steht, dann wird es halt einfach mal rausgeräumt oder weggeworfen, egal was da drin ist. Ja, muss man im Zweifel einfach entsprechend ausmachen, Lagerbedingungen ausmachen, ja, physische Sicherheit, ja, mal als Beispiel so eine Schleusenanlage, vorne Tor, hinten Tor, vorne eine rammfeste Schranke, hier in dem Fall im morgens frühes Einfahrtsmodus, wo dann einer daneben steht und kontrolliert, mit dementsprechend Zaun und übergesteigt geschützten Aufbauten, sprich, wenn da einer mal dran hoch klettert, dann kippt der oberen Teil weg und die Alarmierung geht in der Leitstelle los, da möchte man dann auch gegebenenfalls je nach Anbieter dann auch eigenes Personal verwenden, aber das ist Glaubensfrage des jeweiligen RZ Anbieters. Ja, Brandschutz ist auch eine Sache, ich weiß nicht, ob ihr letztes Jahr den Vortrag gehört hattet, daters in der Box von Tux, der hatte den Spaß mit, ja, wir pusten dann mal mit einer Rauchkassette rein, das dreht sich im Kreis und der Rauchmelder funktioniert nicht mehr so wirklich, deshalb bei dem Level möchte man dann auch eben entsprechend eine Ansaugung haben, die dann zentral für die ganze Fläche gilt, um auch sowohl im Doppelboden als auch in falls vorhanden Kaltgängen eben entsprechend eine Detektierung zu haben, zumal wir hier auch, wir gehen jetzt zum Container von einem relativ großen Luftvolumen sprechen, bei 600 bis 1200 Quadratmeter Flächen, bis da dann doch mal was am Sensor ankommt, dann möchte man dann auch ein Zweifel Partikelerkennung haben, um eben entsprechend auch da Sachen zu sehen. Natürlich möchte man auch Reporting für sowas haben, speziell, weil Anlagen bei Erstauslieferung von gewissen BMA-Herstellern dann zu scharf oder zu lasch eingestellt sind, den Fall erlebt, Kunde, der Techniker, starker Raucher, kommt rein, zwei Minuten später, Brandmelderanlage geht los, ja, Restrauch in den Klamotten. Der Teil, der nicht so schön ist oder der nicht so sichtbar ist, organisatorische Sicherheit, man möchte dann auch eben entsprechend auch die Prozesse Changes und Anmeldungsprozesse, Anlieferungsprozesse sauber haben, weil wenn man natürlich jetzt noch auf Tier 4 und die machen jetzt alles speziell mit irgendwie durchleuchten von Paketen, abtasten, so weiter hoch eskalieren, was einige Cloud Anbieter einem erzählen, ja, aber in der Regel, die kochen auch mit Wasser und physische Sicherheit, ist soweit eigentlich mal ganz gut. Der Hauptpunkt ist meistens aber, da muss man sich schon anders anstellen und Vereinzelung funktioniert halt auch regelgut, aber spätestens dann, wenn es um Anlieferung geht und die netten Paketlieferanten selbst an Arbeit getestet, mal 50 Euro in mein Hand gedrückt und dann kann man auf der Ladefläche mitfahren. Dann, das möchte man eventuell dann auch vorher mal dekthieren, ob das reicht und wie weit man reinkommt. Das ist dann auch wieder so ein bisschen von den Anbietern unterschiedlich und auch, was man als Erwartung hat. Speziell, wenn es dann doch etwas höher sein soll an der Security, dann baut man sich eher in seinen Cage, gibt irgendwie so 10 Quadrat mit auf und baut sich noch mal eine eigene Schleuse ein, um Material-Transfers oder ähnliches in seinen Bereich stattfinden zu lassen. Und dann halt die Prozesse, die dann je nach Security flexibel ausgelegt werden können, wenn es dann doch mal dringend ist oder extrem star und selbst im Notfall kommt der Techniker nicht rein. Kann gut sein, kann schmerzhaft sein, hängt von der Innensicht oder der Außensicht des jeweiligen Sicherheitsverantwortlichen ab. Ja, Strom. Möcht wie immer, wenn dann mal das Netz von außen die Zuleitung wechseln, bitte gerne immer noch. Und dann natürlich auch die Traufos von den Gebäudezuleitungen. Wenn man verschiedene Stromebenen hat, die auch redundant. Und dann kommt der Telco und sagt, ich hätte gern 48 Volt. Und dann stellt man halt auf einmal einen Haufen Gleichstromnetzler daneben effizientsmäßig. Genau. PDUs im Rack meistens als Standard-Color-Racks anmanaged. Andere Anbieter oder Kunden möchten dann umbauten auf APC oder andere managed oder überwachte Stromleisten haben. Entweder prägt man die selbst mit, verhandelt mit dem Anbieter, weil SLA geht meistens bis zur Steckdose in der Leiste. Dann muss der halt eben entsprechend angepasst werden, dass doch in der Doppelboden erst der SLA und der Rest Kundenverantwortung ist. Weil ja, dann kann man sich halt auch lange streiten, wo jetzt der Fehler liegt und dann war es die Sicherung in der PDU. AB-Feed, beides USB-V möchte man haben. Kleinere DCs, irgendwie so 10-20 kV-Zuleitungen, größere dann höher mit 110 kV. Wieder abhängig, wo man ist. Einige haben einen Anbieter sagen, oh, wir sind auf 110 kV. Andere sagen, wir haben 110 kV, eigene Traffostationen mit A und B Versorgung und im Zweifel können wir die trennen, um entsprechend schalten zu können. Eine Ringleitung oder eine doppelte Gebäudesubleitung, im entsprechenden Mengen an Traffos mit Verteilungen pro Gebäude, Schaltanlagen rettendart ausgelegt, mit im entsprechenden Wänden und Dächern, dass dann auch, wenn so ein Ding mal hoch geht, dann nicht das ganze Gebäude drunter leidet. Wenn so ein Trafo hoch geht, macht das auch Spaß. Und man möchte natürlich auch Prüfprotokolle sehen, weil die Story kennen wir alle noch von einem anderen Anbieter. Basisstruktur, so im Normalfall, Erzeugung, irgendwie wird es dann auf Hoch- oder Höchstspannung transportiert, wird runtertransformiert und geht dann irgendwie zum Endverbraucher. Ab der Umspannung bis zum Verbraucher, das wird dann noch ein bisschen komplizierter oder kann komplizierter werden, wenn man es AZ kommt und verfügbar kann haben will, dass es der Teil dazwischen ist. Irgendwie Umspannung aus etwa eigener Umspannstation oder direkt vom Energieversorger, Mittelspannung, Schaltanlage, daraus dann in die Verteilung des Gebäudes mit entsprechend Möglichkeit, wenn eine Seite wegbricht, diese auch wieder mit der B-Seite zu koppeln, denen die Trafos eben entsprechend runter auf 400 Volt wieder an der Schaltanlage. Es ist dann wieder eine Glaubensfrage oder eine technische Anforderung, je nachdem, dass die Generatoren an Größenordnung haben, die dann auch mal zwischen 1,8 und 3 megawatt liegen, muss man sich halt überlegen, ob da halt nur drei Phasen rausfallen oder mehrfach die drei Phasen rausfallen, um dann eben entsprechend dort dann wieder die Verteilung auf unterschiedliche Bereiche zu machen, weil an dem Punkt, je nachdem wie groß das Gelände oder die Bereiche werden, möchte man da auch eine entsprechende Trennung haben, damit wenn ein Kunde, der eine gesamte Fläche hat, mal ein Problem hat, der nicht gleich den gesamten Rest mitreißt, beziehungsweise selbst dann die Generatoren eben entsprechend so ausgelegt sind, dass das Gebäude-Volllast fest ist, ebenso wie die Kühlung und möchte auch ein Nachweis haben vom Anbieter, dass diese eben entsprechend nicht oversubscribed, sprich, wenn alle mal Vollgas fahren, dann kommt der große Klautern wieder und sagt so und ich ziehe jetzt mal 2 megawatt mehr, ja Scheiße, wir haben keinen Strom mehr und dann schaltet man halt einzureck Kunden ab, weil da ist die Pönale halt nicht so hoch oder quasi nicht vorhanden, weil dann zahlt er halt diesen Morgen nichts. Ja, USVs, ja, die 122448 Volt USVs, die man an den Tisch stehen hat, die sind jetzt auf Geschichte, diese Dinger sind modular mit emmelsprechenden Banken aus Leistungsverlustgründen und auch anderen Punkten wie Leitungsquerschnitten, Lasten oder ähnliches, hat man auch Doppelumwandlung, sprich Wechselstrom, Gleichstrom, auf der Gleichstromrail die Ladekontroller und Endladekontroller für die Akkus und dann halt wir eine komplette Wandlung in Wechselstrom beziehungsweise Drehstrom, um dort eben entsprechend eine Trennung zu haben und eine latenzfreie Umschaltung zu haben, im Gegensatz zu kleineren USVs, die dann eben entsprechend Umschaltmoment brauchen bis die Release oder die Transferschalter umschalten. Ja, USVs, je nach Gerät, dann auch mal 400 oder 690 bis 1000 Volt Gleichstrom, 10 Minuten Minimum, 15 Minuten möchte man haben, mit der Abwärme hat man im Idealfall die Generatoren vorgeheizt. Wenn die kalt sind, kann man die mit 30 Prozent Last starten. Wenn die vorgeheizt sind, mit 50 bis 65 Prozent. Wieder abhängig von Herstellermodell, Volumen, weil wir reden hier über 30 bis 50 Liter Hubraum pro Generator. Ja, außer USV, eben entsprechend getrennt dann in die Raumeinspeisungen, in die jeweiligen Kopfverteiler. Ja, da dann entsprechend Einspeisungen gegebenenfalls eine Haupteinspeisung für den Raum und unter Verteilung in die einzelnen Kopfverteiler, die dann im Idealfall bei eigenen Flächen oder eigenen Cages dann pro Kunde sind, jeweils die AB-Seite voneinander entfernt, unterschliebte und trennende Trassenführungen im Boden, wenn man uns übertreibt auch abgeschirmte Trassen mit Schlössern, ebenso getrennt dann Strom im Westen oder wenn man es mag unten im Boden und Datenverdrahtung oben, dann hat man sich auch wieder Schmerzen. Bei Verlegekabel kann man darüber diskutieren, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und dann geht es halt in die PDUs und an die entsprechenden Verbraucher. Der Punkt dabei, der Strom wird immer teurer. Ab Einspeisung je nach Anbieter, vier bis zehn Cent in der Einspeisung. Da haben Drafokos das Ding mal zwei Cent mehr, dann kommen die Generatoren dazu, dann schreibt man schon so zehn Cent dran, dann kommt die USV dazu, dann schreibt man zwölf Cent dran, mit Verteilung, Kühlung, dann kommt man, sagt man, vielleicht mal 100 Prozent Kühlung und dann kommt es irgendwie mit 26 Cent bis 30 Cent irgendwie beim Kunden außer PDU raus und das ist halt auch noch mal eine entsprechende Wertschöpfungskette, wo die man eben entsprechend für diese Redundanz auch dann mit bezahlen muss. Das haben die halt einfach die Frage, ob einem das Wert ist. Aber was Strom verbraucht, wirft nicht nur CPU und Computer raus, sondern auch Abwärme. Kunden vor allem aus der sehr klassischen historischen IT sagen, ja, wir wollen, dass alles kalt haben. Ich habe noch so einen Kunde, der glaubt, dass 18 Grad geil sei. Der muss dann halt auch entsprechend seinen Strom auf Schlag zahlen und hat zum Glück 19 Fläche. Aber er will dann doch demnächst mal umbauen, hoffentlich. 22 bis 24 Grad Standardregelwert ist vollkommen ausreichend. Wer 21 Grad braucht, muss dann halt eben entsprechend die Kosten tragen. Nicht jede Hardware kann höhere Temperaturbereiche abhaben. Die ganze Hardware packt dann ihre 6 bis 20 Grad im Regelbetrieb, vielleicht auch höher bis knapp über 30. Allerdings hat man dann doch irgendwie den kleinen Zwitsch in der Ecke stehen oder oben im Rack. Ja, der sagt dann halt, ja, ich möchte maximal 26 Grad haben. Alles andere sage ich 60 Minuten bis ich ausschalte. Ja, gibt es Tricks für Unteneinbau und Einzelabtrennung, gegebenenfalls die Netzwerk Hardware in einzelnes Rack packen, vielleicht eine Zusatzkühlung rein oder anderweitig kühlen. Vor allem problematisch bei Netzwerk Hardware, die etwas historisch bedingt ist und rechts und links telkomäßig kühlt und nicht Front-Back oder Back-to-Front kann, auch sehr gerne schon gesehen Kunden, die ihre Hardware verkehrtrum einbauen und sich dann beschweren, wieso der Server, der oben drüber steht, so warm wird, weil unten die der große Router mal mit 2 kb nach innen Kalkgang reinpustet. Damit schwätzt sich auch der Nachbar gegenüber. Ja, Effizienz dazwischen, zwischen 2024 und 15.21, ja, die Einsparung gibt es, zahlen Silvia immer gerade bevaluieren, weil wir die Möglichkeit bekommen haben, bei einem Kunden, dementsprechend Versuchsaufbau zu fahren, könnte dann demnächst noch mal im zweiten Trocknach gereicht werden oder irgendwann in den Speakers Note zu den Folien. Ich anbiete spezifisch die Kühlung, einige anbieter bauen als dann aus, wenn sie die Leistung auch wirklich verkaufen. Sinnvollerweise sind die Anschlussplätze auf dem Dach schon vorgesehen, ansonsten darf man Wasser ablassen oder abschiebern und das macht ja keinen Spaß und alle Kunden sind wir betroffen. Direkte Kühlung, ja, kann man machen, Luftfilter wechseln, Außentemperaturen, in Frankfurt wird es leider immer wärmer, in anderen Punkten ist es halt schon etwas schwieriger und oder an anderen Gegenden, ja, und ab einem gewissen Punkt dann sagt man, okay, indirekte freie Kühlung, ab einem gewissen Punkt muss und auch der Keltkompressor einspringen und das sieht dann so aus. Rückkühler, Keltemaschinen, das ganze mixen wir zusammen, packt es durchs Umluftkühlgerät und schiebt es in ein Doppelboden, effizienzmäßig dann am besten dann halt auch direkt in den Kaltgang rein. Effizienz bei der Hardware, ja, CPUs machen auch Spaß, vor allen Dingen die alten Heizungen. Auch dort kann man sich überlegen, so bei den modernisieren, in der Kühlkette kann man sich eben entsprechend aussahnen, mit Temperaturoptimierung überlegen, ob man Sachen verschoben bekommt. Natürlich, was man immer hat, die Leitungen und Trafofoluste zu minimieren, durch höhere Spannung, andere Querschnitte oder ähnliches oder auch durch Tricsen bei dem Verbrauchsfaktoren, sprich den PoE, sprich der eigentliche Effizienz. Ja, PoE, Kammer Tricsen, aber vom Grundsätzlichen hier der Verbrauch des gesamten Datacenters, minus die Büroflächen, weil es ja kein IT, durch den eigentlichen IT-Lust, macht dann irgendwie so ein Faktor von 1,0 oder etwas höher. 1,1, wenn ich jetzt gucke, ein KW, irgendwie 100 KW-Lüfter passt irgendwie noch zusammen. Darüber ist natürlich auch wieder abhängig von Auslastung, umso höher Auslass ein Gebäude ist, umso besser kann natürlich auch der Design-the-Power-Faktor sein. Durch höhere Auslastung dann eben entsprechend die Effizienz rausholen. Ich habe ein Gebäude, da fährt ein Kohlende exklusiv gerade seine 3 KW drinnen, die Kaffeemaschine zieht mehr und der hat irgendwie PoE von 300. Ja, deshalb als Indikator nicht zwingend geeignet, allerdings ist ein Indikator, wenn einer was von irgendwie von zwei erzählt, dann sollte man eher sich überlegen, ob man doch woanders hingeht. Noch so ein paar kleine Tricks. Es gibt auch welche, die dann andere Sachen wie die Beleuchtung des RZ nicht mehr mit einrechnen, obwohl die auch auf der Z-Fläche Abwärme erzeugt, dann wo ist der gemessen, ist die Leistung an dem Kopf verteilt, ist sie an der Einspeisung des Geländes gemessen, also sprich inklusive Leistungsverlusten oder geht man dazu über und sagt, okay, wir drehen jetzt einfach Temperatur hoch, dadurch drehen die Lüfter etwas schneller, wir brauchen etwas weniger Strom in der Kühlung und dadurch kann man den Kunden Dinge erzählen. So ein bisschen die Entwicklung aus allgemeiner Sicht, ja die Keller-IT verschwindet zum Glück so ein bisschen, Def-Umgebungen landen in der Cloud, andere möchten ihre Daten gerne doch immer auf eigene Hardware haben, die gehen dann in die RZ Richtung. Kunden möchten Audits haben, Zertifizierungen bei Eigenbetrieben RZ ist Aufwand und kostet Geld. Wenn man die Ressourcen hat, weil man Banken oder ähnliches ist, gerne, ansonsten selbst die kommen dazu, gehen teilweise dazu über oder auch Cloud-Anbieter, dass sie merken, selbst betreiben macht Mühe, Personal oder Fachkräfte sind schwierig zu finden. Wir kaufen jetzt einfach nur die Flächen beim RZ-Provider. Auch die Ablinkproblematik ist gegeben mit dem Buddeln bis zum nächsten Faser. Andere möchten ihre Daten möglichst nahe haben, haben irgendwie ein bisschen Basis-Compute und den Rest holen sie sich dynamisch aus der Cloud. Wer es mag, auch die Latentsen dorthin ist so eine Sache. Je nachdem, wo man kauft, entweder ist das im anderen RZ, was der carrier dann für lustige Netzwerk Hardware dazwischen hat, wie oversubscribed die Sachen sind. Aber auch andere Sachen, dass Kunden mit großen Datenmengen im Forschungsbereich beispielsweise einfach sagen, ich möchte das Zeug jetzt einfach hier vor Ort haben, bzw. wenn die Latents eben entsprechend niedrig sein soll, dann muss man halt einfach vor Ort gehen. Sprich, ich glaube, nachher gibt es noch ein Talkover 5G, das ist so ein bisschen die Richtung. Man möchte da einfach unter 5 Millisekunden haben, also sprich, so unter 30 Kilometer bis 100 Kilometer weg sein vom Ort der Datennächtigung bis zur Verarbeitung. Dadurch halt die geringeren Reaktionszeiten, Compute, kann man auch schön irgendwo am Straßendrand in der Ecke machen, im Container beispielsweise, Edge Data Center, komme ich gleich dazu. Der Anfahrer beim Vorort, von dort den Kram weg zu bekommen, ist halt auch wieder auffahnt, aber wenn es irgendwie um Archivierung und Big Data Analys geht, das schiebt man doch irgendwie wieder ins normale DC rein. Edge Data Center, gerne mal als Container, meistens, wie sagt der Focus of Compute, Datenhaltung schiebt man irgendwie archivmäßig, entweder Cloud oder wenn es doch irgendwie mehr sein soll, irgendwie in sein eigenes Cluster rein, möglichst die Datenverarbeitung da dran aus Lotenz gründen. Natürlich die Sicherheit von so einem kleinen Ding ist natürlich nicht so hoch, deshalb möchte man die Daten vielleicht auch nicht lang Zeit vor Ort haben. Höhere Dichte ist aus so einem Ding, Luft kühlt man das dann, innerhalb macht man Flüssigkeitskühlung, kann man sich überlegen. Der Datentransport, wie gesagt, Latenzen, natürlich aber auch dadurch, dass man halt anausweitig kühlt oder halt nur Computer hat, dann eben entsprechend auch eine Dichteerhöhung, um die Auslassung in Gesprächen zu erhöhen, um entsprechend auch die Maximaleffizienz der Kühlgeräte zu nutzen, wenn man so ein Container hat und natürlich auch der Strom, der so ein Container braucht, wenn die mal so mit 250 bis 350, 400 plus megawatt fahren, dann muss man seinen Energieversorger auch erst mal überreden, dass der einem so viel dahin legt. Ja, Beispiel für so ein Flüssigkeitsgekühltes, Kühlgeräte mit Verteilung, maximal noch eine ganz kleine Klimaanlage für die paar Sachen, die Donner und Lüfter brauchen, aber wenn man richtige Hardware kauft, dann kann der Kram dann auch die Netzzeile oder die Rahmenflüssigkeitskühlen. Ja, damit wäre ich jetzt erst mal so weit offen und würde jetzt gerade erst mal sagen, gehen wir mal zu Fragen. Ja, wer hat da eine Frage? Okay, ich sehe, es ist noch früh morgens. Noch nicht alle wach. Ja, wenn keine Fragen mehr wären, dann würde ich gerade zur letzten Information kommen. Ja, ich mache das halt beruflich. Der in der Grundsteht da, wenn er über mich erreichen will, ich bin noch ein bisschen da am Noctest oder unterwegs. Ansonsten vielen Dank für euer Interesse und bis demnächst. Ja, danke für den Vortrag, danke fürs Zuhören, viel Spaß noch.