 Es ist schön, dass ihr es trotz der Hitze in diesem Vortragssaal geschafft habt. Ihr hört jetzt den Vortrag C3 Power Monitoring beim CCC Camp 19. Dies ist ein Fortsetzungsvortrag zu dem Talk Low Cost Power Monitoring beim CCC Camp 2019, der Gulasch Programmiernacht. Den Vortrag halten RFG und Fengel, die beide immer sehr frühzeitig zu diesen Chaosveranstaltungen anreisen und auch immer sehr lange dabei sind. Ich begrüße Sie mit einem großen Applaus. Ich begrüße Sie ganz auch mal ganz herzlich bei unserem Vortrag. Thema ist einmal machen wir hier macht Fengel den Infrastructure Review fürs Power Team und dazu noch ein bisschen was wir mit dem Power Monitoring, was wir auf der GPN vorgestellt haben. Noch ein bisschen dazu. Anfang wird Fengel mit dem Infrastructure Review. Wir müssen erzählen, was wir auf dem Gelände gebracht haben. Dann erzähle ich noch mal ein bisschen was zum Power Monitoring und am Schluss machen wir noch so eine kleine Live-Demo, weil dieses Zelt ist viel zu kalt. Ich habe dann noch so eine Heizplatte mitgebracht, dass man uns hier noch ein bisschen warm machen kann. So, Fengel. Genau. Ja, das... Ah, eins zu weit. Wir haben so eine kleine Grafik eingebaut, dass das auch mal so ein bisschen dauert, das ist uns langweilig. Genau. Wir sind hier quasi seit Mai mit dem Ganzen beschäftigt, haben im Mai angefangen das erste Mal über dieses Camp hier zu sprechen. Und was wir hier aufbauen wollen, haben dann im Juni quasi so die erste Materialbestellung angefangen loszutreten. Nur, dass man mal so einen groben Zeitplan bekommt und im Juli war dann endlich mal festgelegt, wo wir dann überhaupt wie viel Strom brauchen. Also die erste Herausforderung für uns ist immer, wir machen die Planung bevor überhaupt fest steht, was wir hier überhaupt machen. Dann seit ersten achten sind wir hier quasi auf dem Gelände, da kam das erste Material und seit dem vierten achten sind wir hier mit fast 13 Leuten vor Ort und bauen das Ganze eben auf. Und ab morgen beginnt dann eben der Abbau und damit sind wir hoffentlich bis zum dreißigsten achten auch einmal durch. So, um mal so eine Größenordnung zu bekommen, das ist ungefähr das Netz, was wir hier aufgebaut haben. Das ist auch das, was man quasi in der Map-Karte von C3NOx mit erkennen kann und die Nummer entsprechend dem, was auf den Verteilern quasi drauf steht. Um so einen groben Überblick zu haben, haben wir mal unterteilt, was wir hier in diesem Ganzengebiet über ein Festanschluss, das ist alles das, was mit FA gekennzeichnet ist, versorgen und die größeren Bereiche, die wir quasi mit den Aggregaten abdecken. Da sieht man so ungefähr, es ist so 80 Prozent, sind Aggregate, 20 Prozent machen wir hier über die Festanschlüsse. Wenn ihr euch dieses Monitoring angesehen habt, dann habt ihr gesehen, dass wir da so ein paar Namen verwendet haben, die waren vielleicht nicht allen geläufig. Das ist quasi unsere interne Karte mit der Nomenklatur, wie die einzelnen Bereiche bei uns genannt werden. Dann, was wir hier verbaut haben, wir haben hier insgesamt sechs Festanschlüsse, die wir nutzen können, leider insgesamt nur mit, ich glaube, 400 Amper abgesichert, alle? Also wir haben 400 KVA Traffostation, da hängt der komplette Zieleipark, die Marina, der Hafen und alles am Ende der Straße dran. Genau, wir haben fünf 400 KVA Aggregate auf dem Gelände verteilt, das waren immer an den Punkten, wo quasi ein Aggregat steht. Und ein etwas größeres Twin-Pack, um quasi für die Netzwerkläuter ein bisschen Ausfällssicherheit zu generieren. Auf dem Parkplatz steht noch ein kleiner Lichtmaß, der kann allerdings nicht so viel, der macht nur drei KVA und ist hauptsächlich dafür gedacht, seine LEDs zu betreiben. Diesmal neu dazugekommen ist, dass wir die Duschen nicht über Strom betreiben, sondern tatsächlich über Dieselbrenner, Heizölbrenner und dass die zwei Hotmobile, die da stehen, einer am Backstage und einer steht quasi an den Duschen beim Schauer Wunderland. Ja, ein bisschen Material gab es auch, ungefähr 800 Schukoverteiler sind hier auf dem Gelände verbaut, 120 16 Amperverteilungen, 85 32 Amperverteilungen, 60 63 Amperverteilungen und 27 125 Amperverteilungen stehen hier überall verteilt. In Kabeln haben wir etwa 20 Kilometer Schukokabel gezogen, etwa 12,8 Kilometer, etwa 1.280 Meter 16 Amperekabel, 3,7 Kilometer 32 Amperekabel, 2,3 Kilometer 63 Amperekabel und 1,5 Kilometer 125 Ampere. Und zu den Aggregaten hin gehen etwa 300 Meter in Einzelarten jeweils. Da wir mit dem Aufbau relativ früh fertig waren, hatten es noch so ein bisschen was beschäftigt. Wir haben 6 Verteiler reparieren müssen. Nur 5 Schukokabel und 1 CE-Kabel waren glücklicherweise kaputt von den ganzen. Allerdings durften wir zwei Spülmaschinen, eine Hebeanlage, 2 Kühlcontainer, ein Konvektomat, eine Pumpe und den Lichtmast draußen auf dem Parkplatz einmal reparieren, bevor die Veranstaltung angefangen hat. Ja man sieht das unten, der hat da glaube ich irgendwie so 170 Volt und 43 Hertz. Das mochte die LED-Lampe nicht so richtig. Jetzt kommen noch so ein paar Bilder zur Impression. Das zum Beispiel war dieses Kühlaggregat, das kaputte? Es ist so ein Seekontainer drin. Also man sieht, das Salzwasser hat da inigen Kontakt gehabt. Das nächste ist glaube ich die Pumpe, ne? Genau, das ist die Schmutzwasserpumpe hinten bei der Engelküche, die ausgefallen ist. Da gab es leider Elektronikschaden, denen wir beheben mussten. Lies sich aber vor Ort tatsächlich lösen? Und dann auch so eine Mehrtagesreparatur von den Mecklenbürger, der Konvektomat. Es hat sich herausgestellt, dass da eine Dichtung nach 40 Jahren Betrieb nicht mehr wollte und der Dampf hinten ausgedreht und sie kondensiert ist und über die Heizung gelaufen ist. Dann haben wir das repariert. Dann haben wir das wieder eingeschaltet und dann haben wir festgestellt, dass nicht nur dieser Dampfauslass und Dicht ist, sondern auch jedes Heizelement. Und das ist dann einfach komplett neu mit Hoch-Temperatur-Sylikon abgedichtet. Also die Mecklenbürger können diesen Konvektomat wahrscheinlich noch mal 40 Jahre benutzen. Genau, das war dann eine Reparatur von 32 Heizelementen und von einem Dampf-Einlassschlauch quasi. Seitdem ist das Dichtding wieder dicht und funktioniert tatsächlich? Lustig ist auch, man denkt, es hat ein LCD-Display. Nein, es hat einen röhrenden CRT in schwarz-weiß. Der funktioniert sogar noch. Zum Wichtigen auf dem Kämpf, was wir immer häufiger gefragt werden, was verbrauchen wir hier eigentlich an Heizöl? Wir haben insgesamt auf der Veranstaltung etwa 22.000 Liter Heizöl verbraucht. Auf 5.000 Personen gerechnet, die hier auf der Veranstaltung sind, sind das etwa 4,4 Liter Heizöl pro Person. Das ergibt, wenn man mit einem Auto anreisen würde, eine Fahrtstrecke von einem guten Diesel etwa 100 Kilometer. Also jede Person, die eine längere Strecke als 100 Kilometer gefahren ist, hat schon mehr Heizöl verbraucht, als wir hier auf dem Kämpf zur Stromerzeugung von warmem Wasser. Nur mal so einen Vergleich. Also selbst so in Berlin wird man das glaube ich nicht schaffen mit Stadtverkehr, mit dieser Dieselmenge mit einer Person in einem modernen Auto. Genau, was wir neu eingeführt haben hier auf diesem Kämpf war ein Ticketsystem. Da hatte jeder Verteiler so eine QR-Code-Nummer aufgeklebt. Das wurde tatsächlich angenommen. Wir haben versucht, das so schnell wie es geht umzusetzen. Nachts natürlich etwas langsamer, weil weniger Personal. Und wir werden jetzt gucken, dass wir das auf den Veranstaltungen fortsetzen und das bestehende System hoffentlich soweit einsammeln können, dass wir es weiter verwenden können und nicht alle Nummern neu drucken müssen. Genau, dann kommen wir im Prinzip zum Überblick über dieses Monitoring, was wir gemacht haben. Die technischen Details des, das Bord an sich, das ist im GPN Talk. Der ist auf der Webseite vom C3 Power zu finden. Der Linke ist am Ende des Vortrags nochmal drin. Die Idee war dafür, auf dem 35 C3 eine eigene Lösung zu machen, weil ich habe vor vier Jahren, wurde das dann mit dem POC, eine Lösung mit Janica-Systemen gebaut, die relativ teuer sind. Die kosten ein paar Hundert Euro, Peripherie wie Stromwandler etc. Muss man trotzdem noch haben. Und dann haben wir halt die Idee gemacht, wie machen wir das? Wir haben uns dann für diese Box-Lösungen entschieden, die wir stellen wir am Schluss der Veranstaltung mal vor. Da gibt es dann auch nochmal ein Bild. Dann war ja zur GPN, die Boards wurden gerade geliefert, der erste Durchgang. Und im Prinzip hat Zünk mit René und ich glaube Luca ist auch noch hingekommen. Und Faheus haben dann erst mal die Leiterplatten mit Hand bestückt, 20 Stück. Die Kabel gekrimpt und Kabel gelötet, das, was man quasi aus den Boxen rauskommt, und die Messwander angestossen und all diese Vorbereitung quasi einmal gemacht. Genau, selbst die Kisten sind graviert mit den Ausgängen, dass man weiß, wo L1, L2, L3 ist. Das ist auch in der Veranstaltung in Hessen getestet worden vom Luca. Der hat dann auch mal drei mitgenommen und hat da die ersten Test auch vorgemacht. Software ist natürlich wie immer still in Progress. Manche von den Geräten mussten auch mal neu gestartet werden oder neu geflasht werden. Das war die ganze erste Generation. Die meisten sind aber die komplette Veranstaltung durchgelaufen und hat super funktioniert. Genau, aber natürlich alles komplett Open Source, also Hardware Open Source liegt auf GitHub und auch der Quellcode, der aktuell draufläuft, ist auch verfügbar. Also, wenn jemand spielen möchte, kann er das gerne machen. Wir werden auch im Nachgang auf ein E-Mail der Presse veröffentlichen, wie er euch melden könnte. Und wir werden versuchen, dass wir diese Boards, die wir dort eingebaut haben, auch anderen Leuten zum Verfügung stellen können. Ja, es wird auch so sein, wir werden noch auf diesen Board kleinere Fehler korrigieren. Die ersten können, wenn jemand Interesse daran hat, geben wir auch gerne weiter. Die sind prinzipiell funktionsfähig. Da sehen wir gleich, was kleinere Hardware-Bucks noch drin. Genau, Ziel ist halt, mal auch ein Überblick zu bekommen, die Aufzeichnung der einzelnen Teilbereiche, überwachen der Netzlast, laufen wir irgendwo auf ein Problem zu und im Nachgang werden wir da noch eine detaillierte Auswertung machen über das Grafana. Im Prinzip, wir können jetzt quasi uns jeden Zeitabschnitt anschauen, wo war was, wo kann man für die nächste Veranstaltung noch was dazulernen, wo vielleicht was überdimensioniert, und da muss man kann man das eigentlich auch später jederzeit noch schön auswerten. Im Prinzip zur Hardware, ich schreibe nur ganz kurz an, es ist momentan von Analog Device das AD9000 Energy Meter. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein achtkanaliger ADC mit entsprechender Wandbreite, wo im Prinzip die vier Spannungsmessungen der L1, L2, L3 und N und auch die Ströme auf L1, L2, L3 und N im Prinzip erfasst werden. Bei diesem Chip gibt es halt eine entsprechende, kann der in gewisse Sachen schon vorher berechnen. Spiele geben wir noch noch auf eine Entkostengenzeladung ein. Es ist drauf im STM32 mit integrierten LAN. Ein drei Phasennetzteil, weil wir nicht sicherstellen können, ob wir einen N-Adventurel haben, oder im Prinzip dieses Netzteil läuft von 90 bis 400 Volt, egal wie man die Spannung im Prinzip auf dieses Gerät gibt, es funktioniert. Man kann auch nicht durch eine 400 Volt Einspeise und kaputt gehen, weil es kann bis zu 700 Volt DC nach dem Drehstrom gleich richter. Wir haben noch einen Lithiumchanger gemacht, da hat es aber herausgestellt, dass der noch nicht federfrei funktioniert. Deshalb haben wir den auch nicht bestückt, nicht, dass uns ein Akko kaputt geht. Ziel war ja gewesen, dass wir im Prinzip auch bei einem Stromausfall informiert werden. Das war eigentlich gedacht über so ein DMR-Modem, Digital Mobile Radio, ein MMDVM-Hotspot, der wurde auch von Hotaru entsprechend schon bespielt. Da kann man eigentlich relativ einfach im Prinzip ein Datenspring reinschieben, was dann im Prinzip über DMR ausgesendet werden. Es ist auch eine Open-Source-Lösung, wo im Prinzip ein FS-Grad-Chip von Anlog-Device und es auch in STM32 dran hängt. Das heißt, theoretisch müsste da vielleicht auch ein Lora zuralisieren, dann oder ein anderes Funk-Protokoll. Das ist aber nicht deployet worden, weil wir da noch Software und Hardware-Dinge zu tun haben. Genau, das Ganze basiert quasi auf so ein bestandener Raspberry Pi-Header-Stecksystem. Daher lassen sich natürlich auch andere Karten darauf sicherlich zum Laufen bekommen. Wie gesagt, mit Lora waren wir noch nicht beschäftigt. Im Prinzip ist auf dem Stecker einfach Versorgungsspannung und die TD Weichenstelle bestückt. Das heißt, man kann natürlich auch irgendein anderes Device, was halt mit 3,3 Volt leben kann und ein TD Weichenstelle hat, leben. Genau, auch gesetzt sollten eine SD-Karte. Das war eine spezielle Anforderung von uns, weil wir quasi das System auch betreiben wollten, ohne dass ein Management-Server quasi im Hintergrund läuft und die Daten entgegen nimmt, um dann auf kleineren Veranstaltungen die Kiste zu stellen und zu sagen, zeichne mal auf, was passiert ist und das im Nachgang auswerten zu können. Wie man auf dem rechten unteren Bild sieht, haben wir dann auch diesen SD-Karten-Lese draufgemacht und dann wollten wir den DM-R, also das ist dieser Header für den Raspberry Pi bzw. DM-R Modem. Ja, und dann haben wir halt festgestellt, dass der Halter irgendwie das Loch auf der falschen Seite hat. Ich weiß auch nicht, was das soll, dass der Hersteller uns einfach solche liefert, wo die SD-Karte halt jetzt über diesen Stecker ragt. Das haben wir eigentlich anders gedacht. Es sieht man auch mal so, wie bei Sync diese Massenfertigung halt ist. Also es gibt da zwar eine Bestückungsmaschine, aber der Aufwand ist halt doch zu groß, die zu programmieren. Ich habe mir sagen lassen, man muss da mal einen Python-Script schreiben, um die zum Gang zu bringen. Und das ist wirklich alles mit der Hand bestückt von dem QFN-Gehäuse über den STM32 bis alle Teile und bis man halt auch 20 Borts fertig hat und die dann laufen, geht halt schon richtig Zeit drauf. Man muss wirklich sagen, da haben die Jungs richtig viel geackert, dass das auch noch alles fertig wird. Das musste ja auch alles getestet werden und ein bisschen Softwarecode ist glaube ich auch noch hier geschrieben worden. Naja, dann wurde auch eine Kabelmanungfaktur quasi aufgebaut, die ganzen Kabel zu erzeugen. Im Prinzip war das dann so die Verpackungsgröße, was dann rauskam. Kabel ist auch ein bisschen aufwertig. Da wir ja auf einem Hochstromabgriff gehen, also wir sind auf einer Ebene, wo durchaus mal 400 Ampere oder 600 Ampere fließen kann, ist ein Stück kurzschlussfeste Leitung dran. Kurzschlussfest heißt, die Isolierung fängt auch beim Kurzschlussverland nicht zu brennen. Also die Gefahr, dass Brand entsteht. Und in dem Kabel ist eine entsprechende Schmelzsicherung in einem Schummschlauch drin, die diese hohen Ströme auch abschalten kann. Das sind glaube ich 100mA Sicherungen, weil wir brauchen so gut wie keine Spannung. Wir versorgen eigentlich nur den Spannungs-Messeingang von dem ADE Chip und im Prinzip dieses kleine Netzteil, wo dann im Prinzip 3,3 Volt irgendwie mit ein paar 100mA rausfallen. Das Ganze ist dann halt entsprechend mit einem Kabelbaum und Schummschlauch gemacht worden. Zu jedem Wandler geht ein zweimal 1,5 Quadrat. Gummikabel, der Wandler setzt quasi, das sind diese orangweißen Ecken, die man da oben in der Ecke sieht. Im Prinzip, wenn man da 400 Ampere durchlaufen lässt, erzeugt dieser Wandler über den angeschlossenen Stromkreis ein Nennstrom 5,5 Ampere. Also misst man quasi im Power Meter den Strom, wenn der 5 Ampere erreicht, das ist dann auch wieder ein Widerstand, wo der Strom die Spannung abfällt. Sie wird dann gemessen, der Stromkreis ist geschlossen und wenn dort 5 Ampere fließen, entspricht das auf dem Leiter einer Strommenge von 400 Ampere. So, Software im Prinzip, die Grundform, die funktioniert. Wir kriegen valide Daten heraus, wenn das noch so zu du wäre, wäre er zum Beispiel um letzte Oberwellen, die kann man tatsächlich auch errechnen, die machen wir momentan noch nicht. Wir können im Prinzip jetzt den Glörfaktor, Powerfaktor, Strom, Spannung, Netzfrequenz, funktioniert schon alles. Wir hatten mit einem Paar, müssen ein Paar neu gestartet werden. Das kann wahrscheinlich, das ist ein Hardware-Fehler, wir wissen es nicht genau, das haben wir halt einfach neu gestartet, das muss man halt einmal vorbeigehen und die anfangen, Strom zu erzeugen und nicht mehr zu verbrauchen. Das sind Geräte aus dem ersten Platinsatz. Die können noch leicht fehlerhaft sein. Alle Geräte aus der zweiten Platinscharge haben diesen Fehler schon nicht mehr. Genau, also ich vermute, dass da irgendwo noch, vielleicht ein Stör-Einstreuung ist, irgendwo ein Konsater nicht fehlt. Geplant ist das, dass die Geräte eine Web-Config-Oberfläche bekommen. Das heißt, ich kann mich halt per Land raufkonekten, kann im Prinzip dem Ding auch einen Namen geben, oder einen Namen. Putaro hat sich dann mal die Tage während des Aufbau auch mal an dieses DMR-Zeug drangesetzt hat. Also erst mal ein bisschen Reverse-Engineering gemacht, weil auch von diesem MMDVM-Zeug ist wie bei jedem Open-Source-Projekt meistens die Dokumentation eher belastend. Der hat sich durch Patente gelesen. Im Prinzip schickt man da rein, ein IP-Paket, was dann noch dreimal irgendwelche Heter und CRCs reingewebbt wird. Und am Schluss fällt dann quasi die Textnachricht auf dem DMR-Funkenitz raus. Natürlich hat Motorola wieder ein anderes Format, wie Heteria, und die chinesischen Geräte funktionieren schon. Das Motorola, ich denke mal, vielleicht wird es zum Kongress laufen. Ziel war einfach, dass wir halt über das, auf einem Funkgerät mit einem Display, die meisten China-Geräte haben das schon, oder die besseren Motorola, dass wir einfach eine Meldung bekommen, haben wir zu, hier ist jetzt ein Phasenausfall oder hier ist das Ackegard aus, dann schickt er halt eine Textnachricht und da ist das Leid ja noch nicht implementiert worden. Aber ich denke mal, wir werden diese Geräte jetzt noch fertig machen und dass das dann auch alles funktionieren wird. Angefangen haben wir dann erstmal mit diesem Festnetzanschluss. Das T-Shirt löst sich auch schon auf. Im Prinzip, wir haben in dieser Lagerhalle, die beim Lock ist, dann gibt es einen 200A-Entschluss. Dort haben wir im Prinzip alles abgeklemmt. Auch als die Dampfmaschine gab, ein bisschen Mimimi vom Zigelei-Park, haben wir da noch ein bisschen ungebaut. Im Prinzip haben wir dort 2x 125A, haben dann noch extra Klappwandler bestellt, weil wir den Anschluss kommt, direkt von der Traffostation, den wollten wir jetzt auch nicht unbedingt freischalten, weil wir da jetzt wieder extra Schlüssel hätten organisieren müssen und haben uns dann unten in diesem Kasten, der ist quasi unterhalb zu sehen ist, wo der Sprower mit davor hängt, einfach so Klappwandler draufgesteckt, da muss man das Kabel halt nicht durchstecken und haben hier so die erste Teststrecke aufgenommen. Irgendwie ist dann auch dieses, diesen Fridge des Kühlschränken da reingekommen. Das ist eine Softwarefehle, ich kann es auch nicht genau erklären. Also wir haben ein bisschen Nachforschung angestellt und haben herausgefunden, dass ein deutscher Normkühlschrank ungefähr 33W sind und haben dann entsprechend die verbrauchte Leistung in 33W-Schritten umgerechnet und das als Kühlschränke angezeigt. Genau. Und dann haben wir halt angefangen, wir haben einen bei uns in der Werkstatt einen kleinen 1HE-Server stehen. Im Prinzip, wo wir einen Grafana drauf installiert haben, dann haben wir halt nachher nach das Grafana angepasst, dass das Ding anzeigt. Und das war so die erste 320 Kühlschränke, das war so beim Aufbau. Na ja, was haben wir da gebraucht, 20, 30 Kilowatt. Also die erste Woche war relativ wenig, das war einfach nur ein normaler Durchlauferhitzer für das ganze Aufbauteam. Genau, dabei muss man bedenken, an diesem Anschluss hängt eben auch der Anschluss für diese Dampfmaschine. Also falls ihr die gesehen habt, die hinten in der Zigelei im Stackebrand steht, die wird angetrieben mit einem Schraubenkompressor, der sich am Pär zieht. Und da Sie nicht darauf verzichten wollten, während unseres Aufbaus diese Dampfmaschine anzuschmeißen, mussten wir gucken, dass wir immer so im Bereich bleiben, dass das in Reserve übrig bleibt, ohne die Sicherung zu kühlen. Genau, dann haben wir natürlich den Kappen noch gelegt. Also das Kabel, glaube ich, von da bis zu dem 8-Port-Gummel-Switch aus dem Radio-Operation-Center-Switch, der irgendwie auf diesem Dachboden da lag. Da haben wir das irgendwie dreieinander gesteckte Lahnkabel, Kart 3, funktioniert. Und dann hing noch mal ein 93-Meter-Kabel von diesem Sitch zu dem Raum, wo der Grafana-Rechner gestanden hat. Aber ja, erstaunlich robust funktioniert. Ich meine, viel Daten fallen nicht raus. Ein 100 Mbit-Anschluss reicht da auch für alle Zeit der Welt. Damit haben wir halt angefangen. Und dann haben wir halt Verteiler-Deployed und haben halt dann auch angefangen, die Dinge halt auch entsprechend einzubauen. Und hier haben wir halt auch gemerkt, dass so das mit diesen Wandler-Traffos teilweise recht unpraktisch ist, wenn man die händisch montieren muss. Problem hier ist auch bei diesem Verteiler. Der hat so ein Daisy-Chain. Das heißt, da läuft einfach pass-through der Strom. Und wir mussten da teilweise irgendwie drei Kabel durchstecken, um auch den Strom, der quasi zum Ausgang geht, also wo ich einen weiteren Verteiler anschließe, auch mitgemessen wird. Wir haben dann ganz einfach diese Platte von dem Bausturm-Verteiler, das sind vier Schrauben rausgenommen, haben die Wandler auf die Rückseite gesetzt und haben dann einfach eine Steckdose ausgebaut, um die Kabel rauszuführen. Quasi morgen zurückbauen, weil die sind schon, die gehen, glaube ich, morgen schon auf die nächste Veranstaltung. Das ist auch ein Morgen ein Task, im Prinzip die ganzen Festnetzanschlüsse und Wandler wieder auszubauen. Und komme ich am Schluss nochmal darauf ein, werden wir noch eine Lösung bauen, die dann eigentlich ist, die man einfach in den Kabel reinklemmen kann. Genau, das sind quasi Lösungen für alle Stellen, wo wir einen Festanschluss haben, wo wir in den Festanschlusskasten diese Klemmen nicht mehr reinbekommen haben. Da gibt es so ein paar Sicherungsabgänge, da gibt es so ein Fünfter, DDR-Verteiler, der schätzt sich 50, 60 Jahre alt ist, mit ganz normalen EZ-Schraubeausgängen, haben wir angeschlossen, funktioniert, war auch in Ordnung und da war halt einfach kein Platz, so einen Verteiler einzubauen, diese Wandler einzubauen. So, hier jetzt mal so ein paar Ansichten, im Prinzip rechts oben ist das Bild von der Schreinerei, also hinter dem Bock, der Feldbeinschau. Da haben wir zum Beispiel auch die Wandler in diesem Kasten mit dem Hauptschalter, direkt daneben dem Mess, wo wir die Halle abhängen müssen, weil der Verteiler einfach nicht ermöglicht, ein weiteres Kabel anzuschließen und haben dort ein 125 Ampere Baustrom-Verteiler installiert. Interessant war das auch beim Aufbau von dem Backstage-Bereich quasi, bei der Erstversorgung, als dann am zweiten Aufbautag auf einmal der hauselektriker vorhin stand und meinte, morgen kommt übrigens die Firma und baut diesen Kasten an und baut einen größeren für euch dran. Wo wir dann meinten, ja, das ist schön, aber jetzt hängt die Küche dran. Ich glaube nicht, dass wir die nochmal anschalten können. Wir müssen dann wieder zurückbauen, aber im Prinzip, sie wollten dafür einen Tag brauchen und das wäre halt auch schwöchend unangenehm gewesen. Da hätten wir überhaupt keinen Strom gehabt, vor allem nichts zu essen gehabt und dann murren die Leute unverständlicherweise. Man sieht also hier ganz links mal so ein Anschluss in einem Acker-Gard. Daneben ist das der Festanschluss, zum Beispiel hinter dem Traffohaus, was Free-Headed Monkey ist. Oder halt auch rechts bei einem Acker-Gard, wo ich gleich zum nächsten komme. Dann haben wir festgestellt, ja, die Wandler können 200, 400 Ampere, aber dann haben wir halt irgendwie zwei Kabel gehabt und dann haben die nicht durchgepasst. Also im Prinzip, die Generatoren liefern 630 Ampere, die wir hier nicht mehr im Gesamtverbrauch insgesamt haben. Aber dann haben wir halt gesagt, okay, wir stecken nur einen Kabel durch und stellen halt in der Software ein. Wir haben einen 800 Ampere-Wandler. Natürlich haben die Kabel nicht den gleichen Widerstand und wir kriegen natürlich in dem Fall eine Verfälschung rein. Die haben wir in dem Fall einfach akzeptiert. Alternative, wir hätten nur ein Kabel verwenden müssen, hätten halt dann den Hauptschalter umstellen müssen. Dann haben wir gesagt, wir nehmen einfach, um es auch an der Anlage nicht zu ändern oder irgendwelche Kabel wieder auszubauen, halt nur. Eine Leitung, wir gehen jetzt einfach mal ideal von aus, dass beide 160 Quadrat den gleichen Widerstand haben und der Strom sich ideal aufteilt. Nächstes ist im Prinzip hier mal so eine Auswertung. Im Prinzip, das ist, glaube ich, das Zert, oder? Genau, das ist das Zert bei Nacht. Genau. Wir hatten für den 343 war das dem Lock in dieser Halle 4 etwas kalt und dann hat man da Heizlüfte hingestellt mit 15 KW und hatte den einen warmen Rücken gemacht und dann hat 10.000 Euro die Rechnung von 15.000 Euro bekommen und dann haben wir uns für den 353 entschieden, dass so ein gemieteter Bürokontainer eigentlich viel besser ist, weil da braucht man nur eine 3 Kilowatt Heizung. Aber hier auch mal so, dass man sieht, man kann da schon sehr detailiert reinkommen. Um so kleiner der Anschluss ist, kann man auch von jedem Gerät so ein Art Foodprint machen. Man könnte zum Beispiel auch, wenn man die Software etwas aus dem Netz überwellen messen und könnte dann schon sagen, das ist dieses Schattenetzteil, das ist das Schattenetzteil, das ist eine Kaffeemaschine, das ist der Elektroherd, das ist der Durchläuferhitzer. Das sind die Möglichkeiten. Und im Prinzip, diese Hardware, die wir hier verwenden, steckt in jedem elektronischen Zeder drin. Die setzliche Grundlage sagt, das darfst du nicht tun. Die Hardware ist da. Also wenn ich dort eine andere Firmware einspiele oder die Firmware, das vielleicht auch hat und einfach nur nicht aktiviert ist, kann ich sehr genau messen und zeigen, was jemand zu welchen Zeiten im Haus benutzt und kann dann schon sehr detaillierte Anwesenheitsprofile fahren. Es war zum Beispiel auch sehr schön, morgens aufzustehen beim Aufbau und dann darauf zu gucken und zu wissen, okay, die Küche ist fertig, sie hat gekocht und die Kaffeemaschine taktet jetzt schon. Sie können ziemlich genau sagen, jetzt lohnt es sich aufzustehen. Ja, diese Groß-Kaffeemaschine in der hinteren Küche ist auch wirklich, kann man genau sehen und sie sagt auch, er weiß immer, wenn er nie den Kaffee fertig gekocht hat, weil sie haben da auch einen Testentblick. Dann komme ich eigentlich noch zum Ausblick. Was wollen wir machen? Also im Prinzip ist es mir gesagt, wir machen jetzt noch mal irgendwie eine Platine-Revision, wo wir diese kleinen Dachs noch ausfixen, dass das noch Kleinigkeiten im Prinzip den SD-Kalten hat, da umdrehen. Und da kann man dann auch noch ein Video und Charge noch zu gucken, was ist das Problem, dass die SD-Karte funktioniert. Idee ist jetzt, wenn wir jetzt haben, dass wir für den Kongress zum Beispiel diese Low-Kost-Version bauen, dann müssen wir noch gucken, am besten was, wo man zum Beispiel von geliehenen Kabel oder was einfach den Stecker abschraubt, ist auch eine Klemmleiste legt. Dann mache ich das halt mit zwei Kabel und kann halt relativ einfach in eine Kabelstrecke so ein Wandler einbauen. Es gibt von Microchip einen anderen Baustein, das heißt, wir müssen dann mehr Berechnungen sozusagen im STM machen. Weiteres wird es sein, wir nehmen dann einfach einen Backconverter, der einfach die 600 Volt auf eine 5 Volt Diesel-Spannung heruntergeht, und zwar ohne Netztrennung. Man geht dann einfach mit so einem Backconverter, einfach, wir schalten entsprechend kurz ein und danach kommt auch ein 3,3 Volt-Regler. Das hat keine Netztrennung, das heißt, wir werden in dem Fall die komplette Schaltung auf Netzspannungsniveau haben und es gibt aber entsprechend zertifizierte Kiste, die halt diese Isolationsspannung von 2,5 oder 4KV erzeugen und die Netztrennung passiert quasi in der Netzwerkbuchse. Und damit ist der Personenschutz nach außen sichergestellt, dass da keine Berührbundspannung ist. Man muss allerdings darauf beachten, wenn ich daran arbeiten will und da wirklich was im Betrieb machen will, muss ich das eigentlich in einem Trenntraffer betreiben, weil wenn ich da einfach mein Programmieradapter anschließe, mache ich das eigentlich nur einmal, mal gucken, was wir daneben. Dann guckt Fängel noch entsprechend mal, was es für schöne Elektroboxen gibt, wo man das machen kann. Und da bauen wir dafür noch mal eine passende Platine mit dem einfachen Chip und da denke ich, können wir die Kosten noch drücken und geplant. Es hat noch ein Display mit reinzubauen, also das optionale Display draufstecken kann, wo man da eine IP-Adresse oder ein paar Grunddaten anzeigen will. Das ist ganz nett zu sehen, okay, das ist diese Box, das hat diese IP-Adresse für die Fehlersuche eigentlich ganz sinnvoll. Genau, ich mache noch die letzte Seite, weil wir gehen gleich auf den Browser. Im Prinzip haben sich dann auch diese lustigen Geräte mit diesen gelben Aufkleber, die übrigens nicht von uns sind, wo man dann eintragen könnte, dass dieses Gerät glaube ich 76 Kühlschränken betrifft. Genau. Nur der QR-Code funktionierte nicht. Wir wissen auch nicht, wo die Herkommen, die Aufkleber, die haben wir irgendwann auch irgendein Verteilerkasten mal als Stapel liebend gefunden. Also, sie sind mit einem Lebelprinter gemacht, was weiß wer das war, aber genau. Webseite von, wo auch dieser Talk ist, Meta.c3power.de. Und unten ist nochmal der Link auf der Skithub vom Sync, wo alle Cut Files und Software Files von Power Metering liegen. Genau. Die sind aber auch unter meta.c3power.de auch nochmal verlinkt. Das heißt, das ist so für uns der Anlaufpunkt und auf der Seite werden wir auch nochmal eine E-Mail-Adresse veröffentlichen, wo ihr uns erreichen könnt. Wir gehen jetzt in die Live-Demo, ich mache jetzt mal so mal hier aus diesem Ding auszukommen und ich glaube, ich muss doch mal gerade ein Heck machen. Guck mal, ob das jetzt funktioniert, dass er den draußen anzeigt. Genau, also da sieht man das auch nochmal, das sind hier unsere Messwandler. In dem Fall haben wir eben einfach nur den Schukokabel genommen, einmal durchgesteckt und haben im Hintergrund hier unsere Super-1KV-1000W Kochplatte hängen. Kann jemand das HDMI-Signal wieder draufgeben? Ich sehe das hier nicht mehr. Von der Technik. Hast du es kaputt gemacht? Ja, aber ich sehe ja auch schön, wenn wir einfach was funktionieren würden. Computer, da kommt ein Techniker an, der meine verfuschte Umsteckerei wieder fixt. Das ist ein Apple, damit kann ich mich nicht aussehen. Das ist normal, dass die... Das habe ich gestern gelernt. Das sieht gut aus. Also, ja, das sehe ich dem Trauer. Ja, jetzt. Okay, genau. Das ist im Prinzip jetzt der Anschluss-Vortrag-Bühne. Wenn man jetzt also diese Temperatur, diesem Zelt ist ja völlig ungeeignet, dass man das wohlfühlt. Sollte es dann auch hochfahren? Oder auch nicht? Doch jetzt. Also, da sieht man auch so, wir verbrauchen jetzt hier den Equalent von 23 Kühlschränken. Für diese lustige Platte, die übrigens keine Steuerung hat und keine Regelung. Also, wir brauchen jetzt 0,15 Liter Heizöl pro Stunde, den Equalent von 23 Kühlschränken. Und im Prinzip, wenn man es weiter runter scrollt, sieht man auch noch die weiteren Wert. Genau. Und wenn ihr jetzt mal wechselt auf den Anschluss-Vortrag 1, glaube ich. Das Problem... Nee, da drunter, genau. Das ist extrem zippelig hier. Siehst du ihn? Ganz unten, Dritte von unten. Das ist okay. So, also, jetzt sieht man hier auch mal... Vortrag 1 ist das Ackgegart hier draußen. Also, im Prinzip... Kann man da auch wieder ausmachen, bevor sich immer die Flossen verbrennt. Und im Prinzip, wir haben sogar eine Gesamtübersicht, die allerdings noch nicht 100%ig funktioniert. Und jetzt sieht man auch den Abfall. Und wenn man jetzt quasi wieder zuschaltet... Sieht man auch unsere Paar und 20 Kühlschränke. Also, das Power-Mieter hängt es quasi am Generator draußen. Wenn man wieder zugeschaltet hat. Und man kann also auch aufgrund den... Auf den großen Messstation, das hängt jetzt tatsächlich an dem Generator draußen, erkennen, wann einzelne Lasten quasi dazukommen oder wieder abfallen. Das sind gerade mal 1000 Watt. Das ist jetzt nicht so üppig viel. Also, das ist ein Torster an Föhn, eine kleine Kochplatte im Prinzip. Und es ist, wenn man das noch weiter auflöst, mit Sicherheit noch Granular. Dann hat ja jedes Gerät ein Schaltenes zum Beispiel, hat ein Produziert natürlich Oberwellen. Das ist ja kein idealer Last. Das hat nämlich ein Powerfaktor von ziemlich eins. Das ist natürlich ideal. Aber jedes moderne Gerät hat ein Schaltenes Teil. Und wenn man, sag mal, ein Einfamilienhaus monitort und dann auch von außen guckt, wann schaltet da was ein. Und schaut sich dann die Daten von den Power-Mieter an und auch die Netze Oberwellen. Dann kann man was stimmen, sogar einzelne Geräte. Jetzt hat er in Fernse angemacht. Ich sehe das im Fenster. Ich sehe, wenn morgens die Dusche angeht, dann habe ich einen Großverbrauch wie ein Durchlauferhitzer. Ich sehe zum Beispiel, wenn ein Heizölbrenner anläuft, dann kann man eine Verstörung verursacht. Und dann kann man schon ziemlich exakt sehen, was passiert. Genau. Also, was man hier zum Beispiel für den Camp ganz gut erkennen kann, ist, wenn die Scheißepumpen anfangen zu laufen. Das ist nämlich etwa 4 kW und die sieht man immer ganz schön taktend hier auf dem Netz. Wenn ihr jetzt nochmal auf diese Handkamera gehen würdet, mit dem Beamer-Signal, dann habt ihr quasi hier, an der Stelle, das hier, das sind quasi unsere Sicherungen, wo das feste Kabel quasi reingeht, die kleine Sicherung mit Schrumpfschlauch kommt und das Ganze dann angeschlossen wird. Genau. Und links im Prinzip hier liegen noch die Stromwandler. Schrieb die mal so ein bisschen rein, im Prinzip. Das sind jetzt 400 Amperewandler. Da ist natürlich von der Ausschließung nicht ideal. Aber man sieht, das funktioniert immer noch. Und hier oben, im Prinzip, diese zwei Leitungen, die herauskommen, das ist quasi die Stromschleife, die durchgeht, wo im Prinzip quasi mein Strom entsprechend dividiert wird. 400 Ampere sprechen bei Volllast 5 Ampere. Wir haben dann auch nochmal eine Übersicht gebaut, wie das so das Ganzamt-Camp aussieht. Und im Prinzip sieht man hier mal oben den Verlauf über die verschiedenen Tage mit den Lastspitzen, im Prinzip. Am Anfang, das kann man ein bisschen ignorieren. Das ist so eine Interpretation, die ist noch nicht so hundertprozentig in Ordnung. Aber so sieht man mal so diesen kumulierten Verbrauch. Unten die bunten Kurven sind hier einzelne Anschlüsse. Und oben aufkumuliert zu sagen, den Verbrauch. Und man sieht nicht mehr bei 400 kva. Problem war ja nicht, dass wir so viele Aggregate hingestellt haben, weil wir das schön finden, sondern einfach die Leitungslänge nicht billig lang machen, weil dann die Schleifenwiderstände zu groß werden. Und dann würden die Sicherungen nicht mehr korrekt auslösen. Und deshalb haben wir diese Inselnetze, im Prinzip. Großer Querschnitt, viel Kupfer. Viel Kupfer hat kein Verleier, zumindest nicht in der Menge, in der wir es bräuchten. Und anschaffen führt so eine Veranstaltung. Wir haben uns das leider auch nicht, das können wir uns auch nicht leisten. Gut, genau. Das war es jetzt so weit von uns. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr die jetzt gerne stellen. Wenn ihr Fragen habt, dann begibt euch bitte zu dem Mikrofon. Ihr findet im Saal 2 Engel die Mikrofone haben. Keine Panik, wir können euch das Licht eh nicht sehen. Da hinten ist eine Frage. Warum habt ihr kompletze Berate? Warum habt ihr kompletze Beratestromnetze gemacht, statt mehrere Generatoren an einem Netz zu haben und dann eventuell Generatoren abzuschalten, wenn nicht viel Laster ist? Das ist relativ einfach, weil wir eben wie schon gerade gesagt die Querschnittlichen bekommen und nicht gemietet bekommen. Um ein großes Netz, also einmal über das Camp, ist etwa ein Kilometer Wegstrecke. Und wenn man das mal umrechnet, in welchen Querschnitt man verlegen müsste, um den Spannungsfall in Griff zu bekommen ist das alles viel zu aufwendig und auf die Weise tatsächlich einfacher zu lösen. Außerdem hat man den Vorteil, dass tatsächlich, wenn man einzelne Aggregate ausfällt, nicht gleich alles tot ist, sondern tatsächlich nur ein einzelner Bereich ausfällt. Also wir haben zum Beispiel beim letzten Camp den Fall, dass da am letzten Tag das Aggregat bei den Duschen ausgefallen ist. Und da war dann eben tatsächlich nur dieser entsprechende Bereich betroffen, konnte repariert werden und der restliche Campbetrieb kann eben einfach weiterlaufen. Das ist quasi auch noch mal eine Art von Ausfallsicherheit, die wir uns damit hinstellen. Und der Wirkungsgrad von diesen Diesel-Aggregaten ist auch nicht so schlimm, dass der eine so hohe Grundlast benötigt, die wir nicht erreichen. Und wie gesagt, man sieht es an den 4,5 Litern pro Teilnehmer, wir haben keinen hohen Verbrauch. Also normalerweise schaffen diese Aggregate es, ihren Tank mit fast 2.400 Litern bei Volllast in einem Tag leer zu saufen. Also es hat auch eine Sicherheitsgeschichte. Das hat ganz sinnvoll, dass es so funktioniert. Wenn ein Aggregat aussitzt, man muss sich mal vorstellen, wir hätten einen Inselnetz und wir haben einen Kurzschluss drauf. Und dann ist alles tot. Also wir hätten einen Schlagwerk überhaupt keinen Strom mehr da. Das ist eine Situation, die man auf so einer Veranstaltung aber nicht haben möchte. Man kann das synchronisieren, es ist aber einfach vom Aufwand her lohnt es sich einfach nicht. Okay, die nächste Frage ist am gleichen Mikrofon, bitte. Eine Frage kurz noch zum Heizölverbrauch in der Statistik. Wie wurde der ermittelt? Ist da auch noch ein Durflussensor? Oder geht es per Algorithmus aus aktuellen Last raus? Also in der Statistik, das ist tatsächlich eine einfache Berechnung. Das ist einmal quasi ein Umrechnungsfaktor gewesen. Die Zahlen, die wir jetzt genannt haben mit den 4,5 Litern, die kommt tatsächlich aus der Betankung, weil ich habe ja die ganzen Tankrechnungen und ich weiß ungefähr, bei was auf diesem Camp quasi in die Generatoren reingefliessen ist. Es ist ein bisschen problematisch mit dem Wirkungsgrad. Aber Sie hätten natürlich jetzt genau im Prinzip sagen können, wir messen jetzt jeden Tank. Wir haben uns einfach gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal die Menge, die wir bestellt haben. Das wird sich vielleicht im Nachhinein, werden da noch mal korrigierte Werte, vielleicht 200.000 Liter mehr oder weniger sind. Das ist schon mit eingerechnet. Wir werden tatsächlich auf diesen Wert nachher kommen. Vielleicht sogar weniger. Ich habe eher höher gerechnet als mit zu niedrigen Zahlen. Das ist so ziemlich das Maximum. Wir werden ja am Ende der Veranstaltung sehen, wie viel noch in den Tanks drin ist. Das kriegen wir auch wieder gut geschrieben. Okay, wir haben noch eine weitere Frage. Auch an dem hinteren Mikrofon. Ja, cool Sache. Wie genau ist denn die Zeitauflösung? Reicht die aus, um den Musikgeschmack der DJs zu erkennen, wenn die besser bummern? Ich glaube, wir haben tatsächlich eine mögliche Auflösung von 120 Messpunkten auf einer Vollwelle. Das wäre das, was wir maximal daraus bekommen können. Dann brauchen wir aber tatsächlich leistungsstarke Hardware, die wir uns aktuell nicht leisten können, weil dann auch die Messwertzahl einfach ziemlich in die Höhe schnell und viel Speicherplatz verbraucht. Das ist das Maximum, was dieser Chip quasi an Sample Rate hat. Also für eine Welle hat Welle im Prinzip 120 Messpunkte. Ich denke, das sind dann 120 von 50 Hertz. Ja, damit kann man auch den Bass erkennen, wenn man die komplett ausfahren würde. Vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann einen Riesenapplaus an Fenge und der FGY, dass Sie erstens das hier ermöglichen und uns einen so guten Einblick geben. Danke.