 Ciao, io sono Paolo Sandri con ST Microelectronics e oggi parlo di data center power delivery. Vediamo più dettagli sul primo stagione DC-to-DC convertitor che converte il input 48V al 12V. Il primo stagione DC-to-DC convertito al 48V al 12V è fatto con l'innovative ST proprietary Stuckhead Buck o STB Topology che può convertire l'innovative ST from 36V to 60V down to 12V DC regulated. I migliori luci per la stupologia è una efficacia più efficace di 98,5% quando girano da un input 54V, 3,2kW di capacità di capacità scalabile di multicello, con la possibilità di girare a 4 soldi interlivi. La stupologia è molto alta con 55 x 25mm quando usano un cellulare di 800W, up to 75 x 140mm quando usano le 4 soldi interlivi per deliverare 3,2kW. Questa è la stupologia di Stuckhead Buck STB. Poi puoi vedere l'interno di l'interno del topo, il diagramma di blocco di stupologia, che consista in due Stuckhead Buck Stuckhead on top of each other e un'addizionale capacità di isolazione per il topo e un'addizionale sincrono rectifier. E sotto voi puoi vedere la stupologia di 3,2kW di capacità scalabile di 4 soldi interlivi. Questa stupologia di capacità scalabile di 12V, con un input voltage di 36V e 60V. La efficacia più efficace è 98,1% e è optimale per la ratio di conversione di 4 a 1, che è la più comune usata nel centro di data. La base della stupologia ha una stupologia di 800W di 25 x 55mm PCB e può supportare 4 soldi interlivi per un totale di 3,2kW. Questo è, ovviamente, un'artificazione che usiamo per la conversione di base interlivi, ma può supportare anche la conversione diretta. La stupologia di 3,2kW di 4 soldi PCB è 75 x 140mm e l'architettura usa le parti della stupologia, e anche il componente di riferimento di ogni componente usato per questa stupologia è in mass production. Questo è l'efficienza di risultati esperimentali mescolati su un'architettura di 800W di stupologia. E come potete vedere, l'efficienza di risultati è a 98,5%, con un'efficienza di above 98% nella range di 190W up to 680W. La stupologia di riferimento è a 54V e la stupologia di riferimento è a 12V. Questa è la presentazione di la stupologia di riferimento di stupologia di moderno data center di hyperscale, e l'unica scoperta più grande è che la stupologia può offrire la soluzione completa dalla stupologia di AC fino al punto di bloccio con molti buoni performance in termini di efficienza, l'efficienza overall e l'efficienza individuale. La stupologia e l'architettura di riferimento di stupologia che può accommodare i differenti scoperti necessari da differenti sistemi di implementazione. Grazie per aver visto questa presentazione.